242 



PROCÉS-VERBAUX. 



Remarquons d'ailleurs que la caserne de gendarmerie de Termonde 

 est construite sur l'emplacement d'un ancien fossé qui servait à l'écou- 

 lement des eaux ménagères de tout un quartier de la ville. Le terrain 

 superficiel y est donc saturé de matières organiques, et si une imper- 

 fection quelconque avait existé dans le tubage du puits artésien, 

 l'ammoniaque aurait dû être constatée en quantité notable dans l'eau 

 de ce puits, et non à l'état de simples traces non dosables. 



Quoi qu'il en soit, nous pensons avoir démontré que l'ammoniaque 

 trouvée dans l'eau d'un puits tubulaire nouvellement construit peut 

 provenir d'une cause non suspecte et qui disparaîtra au bout de fort 

 peu de temps. 



Quand donc l'analyse chimique de l'eau d'un nouveau puits tubé 

 décèlera de l'ammoniaque, il conviendra toujours de soumettre l'eau à 

 l'analyse bactériologique, afin de s'assurer si la présence de l'ammo- 

 niaque est due réellement à des matières organiques, auquel cas seule- 

 ment le puits devra être condamné. 



Cette seconde analyse fut opérée ultérieurement, par le service 

 médical, en ce qui concerne le puits qui nous occupe. L'absence de 

 tout bacille pathogène fut constatée, et M. l'Inspecteur général du 

 Service de santé de l'armée décida que le puits artésien de la caserne 

 de gendarmerie serait mis en service. 



Nous croyons devoir ajouter que la présence de l'ammoniaque dans 

 l'eau des puits tubulaires, lorsqu'elle est due aux phénomènes que 

 nous avons décrits précédemment, ne se manifeste plus au bout d'un 

 certain temps. Il en fut ainsi pour le puits de la caserne de gendar- 

 merie, ainsi qu'il résulte des analyses subséquentes (1). 



Cela tient à ce que l'oxydation de la paroi interne du tube s'arrête 

 presque totalement lorsque le puits est achevé. Le puits est alors 

 fermé à la partie supérieure; l'air atmosphérique n'y pénètre plus; la 

 condensation sur la paroi métallique ne se produit plus et la formation 

 de la rouille, qui en est la conséquence, est évitée. 



Avant de fermer un puits tubulaire, il faudra avoir soin de gratter au 

 vif et aussi bas que possible sa paroi interne, afin d'en détacher la 

 rouille; on pompera ensuite pendant quelques jours pour extraire du 

 puits toute l'eau souillée, et si on a fait usage de la pompe destinée à 

 rester sur le puits, il faudra la nettoyer avec le plus grand soin. 



Dans certains cas, pour éviter la formation de la rouille, on a pres- 



(1) Les eaux de tous les puits dépendant des bâtiments militaires sont analysées 

 tous les ans. 



