SÉANCE DU 18 OCTOBRE 1904. 



213 



crit que les tubes des puits seraient galvanisés. Nous jugeons cette 

 précaution inutile, parce qu'elle ne peut donner qu'une fausse 

 sécurité. 



En ce qui concerne les tubes en tôle, qui s'assemblent entre eux à 

 l'aide de manchons rivés sur place au fur et à mesure de la descente 

 du puits, le travail du rivetage fait disparaître la mince pellicule de 

 zinc dans "un certain rayon autour de chaque rivet et la formation de 

 la rouille devient possible en tous ces points. 



S'il s'agit de tuyaux en fer étiré, dont le diamètre est généralement 

 très faible, il est fort difficile de s'assurer que la galvanisation ne pré- 

 sente aucune solution de continuité. En outre, le frottement continuel 

 des outils foreurs contre la paroi du tube est de nature à enlever des 

 lamelles du zinc protecteur et, conséquemment, à produire la mise à 

 nu du fer en certains endroits. 



Un autre palliatif a encore été mis en oeuvre dans le même but. Il 

 consiste à prolonger les tubes dans un bain de brai chaud. Le goudron 

 communique à l'eau un goût désagréable, qui persiste pendant fort 

 longtemps. Nous citerons un puits construit en 1898, dans la cour de 

 la caserne de la rue de Malines, à Termonde, qui, actuellement 

 encore (1905), est délaissé par les occupants de cette caserne à cause 

 de l'odeur de goudron très prononcée qu'offre l'eau de ce puits. 



Nous pensons donc qu'il est préférable de laisser le fer à nu. 



Nous avons dit précédemment que la formation de la rouille dans la 

 partie supérieure du puits devenait à peu près nulle à partir du 

 moment où le puits est fermé. 



Quant à la partie du tubage constamment immergée, il importe de 

 remarquer qu'elle est peu sujette à s'oxyder. 



Le fer se rouille promptement, il est vrai, dans l'eau chimiquement 

 pure; mais on a reconnu qu'il ne s'altérait que très peu dans de l'eau 

 qui renfermait des quantités, même infimes, de carbonate de soude ou 

 de potasse, et presque toutes les eaux profondes en contiennent 

 toujours suffisamment. 



D'autre part, les eaux artésiennes renferment généralement très 

 peu d'oxygène en dissolution. Cela tient à ce que l'air dissous dans les 

 eaux météoriques s'en sépare pendant la filtration au travers des 

 couches de terrain qu'elles doivent franchir avant d'atteindre le lit 

 imperméable qui les retient. 



Ce manque d'oxygène clans l'eau est le plus sûr garant de la bonne 

 conservation du tube. 



Dans le but d'augmenter le rendement des puits artésiens, on a, 



