LE PUITS ARTÉSIEN DE LA NOUVELLE ÉCOLE MILITAIRE. 169 



L'examen des tableaux n os I et II montre : 



1° Qu'au point de vue de la composition chimique, l'eau du puits 

 artésien de la nouvelle Ecole militaire est au moins équivalente à l'eau 

 du puits artésien de l'Hôpital militaire; 



2° Qu'au point de vue bactériologique, cette même eau est supérieure 

 à celle des eaux des distributions de la ville de Bruxelles et de la 

 Société intercommunale. 



Elle sera probablement équivalente à celle du puits de l'Hôpital 

 militaire lorsque le puits sera parfaitement nettoyé après un certain 

 temps de pompage régulier ; 



3° Qu'il y avait danger à capter les eaux du sable bruxellien pour les 

 besoins alimentaires de la nouvelle Ecole militaire, puisque l'eau du 

 puits du briquetier existant dans l'enclos des terrains de l'établis- 

 sement est considérée comme très médiocre au point de vue de la 

 consommation. 



7. Conclusions. — Les résultats oblenus : qualité de l'eau, rende- 

 ment du puits et profondeur du forage suffisante pour l'installation 

 éventuelle de pompes à air comprimé, ont conduit le commandant du 

 génie à arrêter le forage à 126 m 90 de profondeur, bien que le cahier 

 des charges lui permît de le prolonger jusque 150 mètres. 



8. Dispositions à prendre pour transformer éventuellement le puits 

 artésien en puits « passoir » (1) pour recueillir les eaux du Bruxellien. — 

 Comme nous l'avons dit précédemment, le cimentage des espaces 

 annulaires entre les tubes a été arrêté à hauteur de la partie inférieure 

 du Bruxellien. 



Le remplissage entre les tubes a été achevé au moyen de sable 

 du Rhin, afin de ménager la possibilité d'utiliser éventuellement les 

 eaux du Bruxellien. 



Cette solution ne devrait être adoptée que si par hasard — ce qui 

 n'est pas à prévoir, mais nous répondons ici à une objection faite 

 a priori — la couche artésienne venait à ne plus donner un rendement 

 suffisant (2). Dans cette hypothèse, on pourrait apporter aux tubes les 

 modifications suivantes : 



Les colonnes de 0 m 50 et de 0 m 55 de diamètre seraient coupées vers 



(1) Verstraeten, Les puits filtrants. (Annales de l'Association des Ingénieurs 

 sortis des Écoles spéciales de Gand, 1903.) 



(2) Les analyses des eaux du puits du briquetier existant dans l'enclos des terrains 



