SÉANCE DU 23 FÉVRIER 1893 



59 



Sur le tuyau principal A on visse, au moyen d'une machine spé- 

 ciale qui permet de forer sous pression, c'est-à-dire sans devoir 

 supprimer l'eau au district pendant l'exécution de ce travail, un 

 robinet B. La machine à forer généralement en usage ne permet de 

 placer ce robinet que verticalement. Il faut maintenant y rattacher le 

 tuyau en plomb D qui va vers la maison et qui court horizontale- 

 ment. Pour éviter une courbe trop brusque, qu'on ne peut du reste pas 

 obtenir avec le tuyau de plomb, et aussi pour ne pas avoir plus tard 

 d'arrachement, on visse sur le robinet un coude en cuivre, la ferrule C. 

 Sur le parcours du tuyau de plomb on intercale un robinet E, auquel 

 on a accès par une boîte avec couvercle placée dans le trottoir. Puis le 

 tuyau passe à travers le mur et il y a, à l'intérieur de la cave, un 

 nouveau robinet d'arrêt F, permettant à l'abonné de couper la com- 

 munication en cas d'accident intérieur. 



Le raccordement se trouve donc enfoui sous terre et protégé contre 

 la gelée par la mauvaise conductibilité du sol sauf en un seul point : le 

 robinet E sous le trottoir. Ce robinet est en communication avec l'air, 

 car le couvercle ne donne pas une protection bien efficace. C'est par là 

 que la gelée arrive. Le plus souvent on parvient à dégeler en versant 

 beaucoup d'eau chaude dans la boîte, ou encore, en jettant dessus 

 des cendres chaudes. Mais ce dernier procédé a un inconvénient : les 

 cendres sont difficiles à enlever et si on ne les enlève pas immédiatement 

 l'eau provenant de la fonte de la neige gèle et en fait une masse 

 dure comme de la pierre. Si alors il survient une rupture entre les 

 deux robinets d'arrêt extérieur et intérieur, il n'y a plus moyen de 

 fermer. 



Comme moyens préventifs, on peut remplir la boîte de substances 

 peu conductrices ; mais elles ne sont efficaces que tant qu'elles restent 

 sèches; il faut donc les protéger contre les infiltrations; j'ai employé 

 avec succès de la sciure de bois bien sèche, tassée dans la boîte préala- 

 blement chauffée par l'introduction de charbon de bois en combustion 

 enfermé dans un panier en fil de fer, de ces paniers dont on se sert 

 dans les laboratoires de bactériologie. Au-dessus de la sciure de bois 

 on met un papier gris assez épais et imprégné de suif fondu; on passe 

 aussi une chandelle dans la rainure de la boîte qui reçoit le couvercle 

 et puis on ferme. 



Le meilleur système consisterait, pour l'abonné, à introduire dans la 

 boîte du robinet une bouillotte, par exemple un vulgaire cruchon 

 avec de l'eau bouillante et à renouveler cette eau deux ou 3 fois par 

 jour. C'est en somme une légère gêne, mais ceux qui ont eu leurs 

 tuyautages gelés savent ce que cela leur vaut d'ennuis. 



