6o 



PROCÈS-VERBAUX 



Le remède radical serait la suppression du robinet extérieur. Mais 

 cela n'est pas possible. Outre que l'on doit pouvoir fermer les raccor- 

 dements parfois rapidement et sans pénétrer dans l'intérieur des 

 maisons, ce robinet est indispensable quand on veut chercher une fuite 

 et savoir si la déperdition d'éau que l'on constate dans une rue provient 

 de l'imperfection du tuyautage dans cette rue ou dans l'intérieur des 

 maisons. 



Une simple inspection de la figure i montre que la ferrule C est le 

 point le plus élevé du raccordement, c'est-à-dire le premier que la 

 gelée rencontre dans sa marche descendante à travers le sol. Une fois 

 que la ferrule est prise, il n'y a plus d'autre moyen que d'ouvrir le sol 

 et cela n'est pas une mince affaire. 



Pour obvier à cet inconvénient, je fais actuellement forer le tuyau 

 sur le côté, dans toutes les rues où l'expérience des deux derniers 

 hivers rigoureux a démontré l'utilité de prendre des précautions spé- 

 ciales. Le travail est beaucoup plus pénible et le plus souvent on doit 

 supprimer temporairement l'alimentation dans la rue. Mais on gagne 

 ainsi le rayon du tuyau, la hauteur du robinet et la ferrule, soit pour 

 du tuyau de 3 pouces, environ 18 centimètres qu'on peut placer le rac- 

 cordement plus bas. Des constructeurs anglais m'ont promis de con- 

 struire un appareil pour le forage latéral où tous les inconvénients 

 seraient supprimés. 



Un bon moyen pour préserver le raccordement tout entier serait 

 peut-être de placer le tuyau tout contre l'égout. Les eaux ménagères 

 sont très souvent d'une température assez élevée et communiquent un 

 peu de chaleur au terrain environnant. 



Il y a pourtant un désavantage à cette proximité : c'est que si une 

 fuite se produit, l'eau peut s'écouler trop facilement le long de la 

 maçonnerie et la fuite, ne se manifestant pas à la surface, devient par- 

 fois fort difficile à découvrir. 



Tout désordre au raccordement entraîne généralement des difficultés 

 avec l'abonné, résultant de ce que celui-ci croit que tout travail dans 

 la rue est à la charge du service des eaux. On a beau stipuler nette- 

 ment le contraire dans les contrats et le règlement, il y a toujours des 

 gens qui contestent, très souvent de bonne foi. Toutefois, avec de la 

 patience et de la diplomatie, et de temps en temps un acte de vigueur, 

 on parvient à arranger les choses. 



Lorsque le froid est très intense et très prolongé, les tuyaux princi- 

 paux eux-mêmes peuvent geler. Pendant le rigoureux hiver de 1890-91 , 

 il y a eu à Anvers 48 kilomètres de tuyaux gelés qu'il a fallu pour 

 la plus grande partie renouveler. Près de i,5oo abonnés se sont 



