SÉANCE DU 2 3 FEVRIER i8a3 



63 



vénient, c'est qu'en cas d'incendie il faut l'enlever avant de pouvoir 

 placer l'appareil de prise, ce qui prend parfois assez de temps. C'est 

 ici qu'une bouillotte de forme spéciale, pouvant facilement s'enlever, 

 pourrait rendre de grands services. 



La circulation de l'eau est un moyen des plus efficaces, mais assez 

 difficile à mettre en pratique, surtout quand on doit filtrer et pomper. 

 En premier lieu, on ne peut pas toujours diriger le courant comme on 

 veut, dans une canalisation constituant un réseau très compliqué. 

 Puis, il faut tenir compte de la très grande consommation par les 

 particuliers et par les fuites, ainsi que du fait que, par suite de la gelée, 

 la manœuvre des filtres devient beaucoup plus difficile. Mais l'utilité 

 d'un courant constant est démontrée par le fait que la plupart des 

 grands consommateurs industriels ont réussi à maintenir leur alimen- 

 tation, même quand tout le reste du district était gelé. 



Il semble à première vue qu'il soit pratiquement impossible de 

 chauffer toute l'eau qui est envoyée pour l'alimentation d'une grande 

 ville. Mais quand on tient compte qu'il suffit d'élever la température 

 au besoin d'un demi degré seulement et que i kilo de charbon peut 

 élever de i degré 5 mètres cubes d'eau, on voit que ce moyen rentre dans 

 la catégorie des choses faisables. Dans le courant de janvier 1893, j'ai 

 ainsi chauffé les 8000 mètres cubes envoyés en ville par 24 heures, 

 pendant environ 3 semaines et j'ai pu augmenter de 1 degré la tempé- 

 rature de l'eau à son entrée dans la ville. En profitant de la réduction 

 de consommation quelques jours après le dégel et pendant le dimanche 

 et en mettant en même temps en marche toutes mes chaudières, j'ai 

 pu atteindre 9 degrés à Waelhem et 5 en ville. J'ai brûlé en moyenne 

 pour environ 60 francs de charbon en 24 heures pour toute la période. 



Venons en maintenant aux particularités que présente la glace dans 

 les tuyaux. 



Quand je reçus à mon laboratoire le premier cylindre de glace pro- 

 venant d'un tuyau, je fus très étonné de voir qu'il y avait, suivant une 



des génératrices, le moule du dépôt d'oxide 

 du fond des tuyaux, avec quelques parcelles 

 adhérentes et du même côté, tout près, une 

 longue ligne de glace bulleuse, pleine d'air, 

 tandis que tout le reste du bloc était parfai- 

 tement compacte et hyalin. La figure 2 

 montre en coupe la disposition, B étant la 

 glace hyaline, C la glace bulleuse et D le 

 dépôt. L'examen d'un tuyau en place me 

 montra que la disposition était bien celle 



