SÉANCE DU 23 FÉVRIER 1893 65 



FlG. 5. 



Dans le courant du dernier hiver, j'ai fait enlever quelques tuyaux 

 placés depuis peu de temps et par conséquent non rouillés. Le cylindre 

 était uniquement fermé de glace hyaline, mais il y avait un canal très 

 mince (A fig. 6) ouvert tout du long et tapissé par une fine couche de 

 dépôt d'oxyde de fer. L'eau contient très peu de fer dissous, à preuve 

 que les blanchisseurs en emploient de grandes 

 yr quantités. Ce dépôt me semble dû à la même 



m \ cause que la formation de la glace bulleuse, à la 



! 1 concentration par congélation d'eau pure, et une 



1 I fois que le point de saturation est atteint, il y a 



\ J{ M précipitation du fer. 



O Certains faits me portent à admettre que par- 



fois l'eau se trouve dans les tuyaux à l'état de 

 FlG. 6. surfusion, c'est-à-dire liquide à une température 



inférieure à O. Un abonné est en train de prendre de l'eau; le seau 

 est à moitié rempli, brusquement l'écoulement cesse ; la servante court 

 à la porte, pensant qu'on a fermé le robinet extérieur; l'abonné vient 

 porter au bureau une réclamation indignée; or, nous n'avions pas 

 travaillé dans le district. Il est assez possible que l'ébranlement causé 

 par le soutirage aura amené le passage à l'état solide de toute la masse 

 d'eau contenue dans le tuyautage. 



Sauf de très rares exceptions, tout tuyau congelé est perdu. La 

 cassure se fait d'une façon tout à fait caractéristique : il y a une fente 

 longitudinale, absolument rectiligne, tout le long de la partie la plus 

 inférieure du tuyau, comme le montre la fig. 2, en E. Voici l'expli- 

 cation probable : la glace se forme en premier lieu contre les parois 

 supérieure et latérale ; par suite de la dilatation de l'eau, cette glace 

 est fortement pressée contre les parois, qu'elle renforce donc en ces 

 points. ïl ne reste de libre que la paroi inférieure, qui devient le lieu 

 de moindre résistance. 



En temps normal, quand il se produit une cassure de tuyau, c'est 

 généralement à la paroi supérieure; l'eau s'échappant sous pression, 

 produit rapidement un affouillement, quelques pavés s'effondrent et la 

 fuite se signale ainsi d'elle-même. Mais quand le tuyau casse par la 

 gelée, la fuite ne se montre qu'au dégel et alors toutes se montrent à la 

 1893. P.-V. 5 



