SÉANCE m 17 JANVIER 19dl. 



39 



les garanties que semblaient devoir fournir des données ou des essais 

 rigoureusement contrôlés. 



A ce point de vue, nous pouvons citer deux exemples bien typiques : 

 le premier nous est personnel et l'autre concerne deux des auteurs du 

 nouveau projet d'alimentation de la Basse-Belgique. 



Quand nous avons été chargé de l'étude de la distribution d'eau de 

 Rixensarl, nous avons d'abord fait établir, à un endroit déterminé, un 

 forage de reconnaissance qui, après avoir rencontré 2™50 d'alluvions 

 tourbeuses et 2I™50 d'argile ypresienne, traversa une couche de gros 

 sable de 5 mètres d'épaisseur et atteignit, à iO mètres de profondeur, 

 l'argile landenienne. 



La couche de sable renfermait de l'eau artésienne, qui sortit au 

 niveau du sol, à raison d'un débit journalier de 86 mètres cubes. 



Des pompages sommaires exécutés sur ce forage donnèrent un ren- 

 dement de 300 mètres cubes par vingt-quatre heures. Au surplus, 

 l'écoulement, au niveau du sol, se maintint constant pendant les 

 quelques mois qui s'écoulèrent jusqu'au fonçage du puits de captage 

 définitif. 



Une fois celui-ci établi, des essais de pompage, contrôlés d'une façon 

 permanente par le service technique provincial du Brabant et, parfois, 

 par les délègues des autorités supérieures, furent exécutés pendant un 

 mois entier, et le débit minimum constaté ne descendit jamais au- 

 dessous de 300 mètres cubes, ce qui engagea même la commune de 

 Rosières à se joindre à celle de Rixensart pour réaliser en commun 

 une distribution d'eau économique. 



Les travaux étant terminés, le service de distribution se fit normale- 

 ment, mais, comme la consommation était faible au début, on n'eut pas, 

 en dehors des essais officiels de réception qui avaient confirmé les résul- 

 tats antérieurs, l'occasion d'utiliser le débit entier du puits; et lorsque, 

 après une année de fonctionnement, on voulut mettre en marche 

 les deux pompes et employer le rendement total de l'ouvrage, on con- 

 stata que celui-ci ne pouvait plus fournir qu'environ 170 mètres cubes 

 par vingt- quatre heures. Comme, de plus, depuis lors il y a eu des 

 entraînements d'argile à travers le puits filtrant, l'eau captée a laissé à 

 désirer tant au point de vue de l'aspect que de la quantité disponible; 

 actuellement les deux communes alimentées ont décidé de renoncer 

 au puits de captage, qui n'avait d'ailleurs coûté que 5 500 francs, et de le 

 remplacer par des sources émergeant dans les sables bruxelliens et 

 situées à proximité de la roue hydraulique qui actionne les pompes 

 de refoulement. Estimant que cette déception n'était pas imputable à 



