A. DEBLON. — 



DE LA VALEUR DES EAUX DE LA CAMPINE. 



167 



B. — A Braine-rAlleudy le puits communal foncé pour la distribu- 

 tion d'eau présente la coupe suivante : 



Fi/trant 



FiG. 3. 



Pendant les premiers pompages d'essai, la crépine du tuyau d'aspi- 

 ration se trouvait à environ 8 mètres de profondeur sous la nappe 

 phréatique et le débit relevé ne dépassait guère 850 mètres cubes par 

 vingt-quatre heures, pour un rabattement de 7 mètres. 



On eut l'idée de descendre la crépine d'aspiration au fond du puits 

 filtrant qui avait traversé au moins une douzaine de bancs de moellons 

 de 0™20 à 0™40 d'épaisseur. On avait à peine pompé quelques heures 

 et aspiré les sables meubles intercalés entre les lits de moellons qu'on 

 constatait un relèvement notable de l'eau dans le puits et une augmen- 

 tation de débit considérable. Sous un rabattement qui ne dépassait 

 plus 5 mètres, on obtenait un débit de plus de 2 000 mètres cubes par 

 vingt-quatre heures. 



C. — A Waterloo, le puits de la distribution d'eau a 4 mètres de 

 diamètre intérieur et 7™50 de profondeur. Son fonçage dans le sable 

 bruxellien n'a pu se faire qu'à l'aide d'épuisements dont l'importance 

 atteignit environ 10 000 mètres cubes par vingt-quatre heures, au 

 niveau du fond du puits. 



Pour un rabattement de 4™75 de la nappe en contre-bas du trop- 

 plein, on a constaté un volume de 8 500 mètres cubes d'eau par jour, 

 et, pour une dépression de 0'"90, les pompages exécutés au moyen des 



