SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 1910. 



379 



La décision prise, un puits filtrant à lames de verre du système 

 E. Putzeys fut descendu jusqu'à la profondeur de 25 m 70, dont 17 m !20 

 de partie filtrante, puis quatre tubages de 10 mètres furent élablis à 

 différentes dislances, afin d'observer les fluctuations de la nappe 

 liquide lors des pompages. 



Ceux-ci furent commencés le 25 septembre 1909 et furent continués 

 jour et nuit, sans interruption, jusqu'au 29 octobre. 



Le rabattement le plus fort qu'on ait pu obtenir dans le puits a été 

 de 5 mètres, et alors le débit s'est élevé à 1,080 mètres cubes par jour ; 

 sous rabattement de 2 m 50, le débit s'est établi à 500 mètres cubes par 

 jour. 



L'ensemble des expériences a permis de dresser le tableau suivant 



Pour rabattement de 0 m 50, le débit est de 100 mètres cubes. 

 _ _ iinOO, - — 200 - 



- - 1^50. — - 300 — 

 _ _ 2*00, — - 400 



- - 2™50, — — 500 - 



On reconnaît que, sous le rapport du volume disponible et de la 

 facilité de circulation de l'eau, absolument rien ne laisse à désirer, et 

 d'énormes volumes pourront être extraits rien qu'en multipliant un 

 peu les puits, tout en restant dans les limites de 2 m 50 de rabattement, 

 ce qui est insignifiant. 



Ayant obtenu la quantité, il restait à connaître la qualité. 



L'eau de pluie étant filtrée naturellement au sable pur, on peut déjà 

 être assuré au sujet de sa teneur microbienne; aussi avons-nous spé- 

 cialement porté les recherches sur l'analyse chimique et surtout sur la 

 proportion de 1er. 



De petites proportions de fer ont été constatées, O m & T 60 par litre 

 environ. 



Cette quantité de fer peut suffire à rendre l'eau opaline au bout de 

 quelques jours, et, si les résultats en grand restent les mêmes que ceux 

 des essais, il y aura sans doute lieu de déferriser l'eau, comme cela se 

 pratique du reste maintenant pour toutes les eaux d'alimentation de la 

 Hollande et de l'Allemagne du Nord. 



On sait combien cette opération est facile et peu coûteuse : elle ne 

 présente donc aucun obstacle à une large alimentation de la Basse 

 Belgique en eau potable. 



