DE LA VILLE DE MALINES. 



117 



permettant de se déplacer de 10 centimètres environ ; le tuyau d'aspi- 

 ration porte également un collet; lorsque le dispositif installé est 

 abandonné à lui-même, le poids du tuyau d'aspiration porte sur le 

 filtre par l'intermédiaire du caoutchouc, ce dernier est comprimé et 

 obture le puits. Le tuyau du compresseur ayant été installé dans le 

 tuyau d'aspiration, l'eau débitée fut d'abord limpide, puis opaline, puis 

 se chargea fortement de sable ; la proportion de sable alla ensuite en 

 forte diminution, si bien qu'à la fin de la journée elle était insi- 

 gnifiante. 



Pendant tout le temps de l'expérience, l'eau est restée à peu près 

 stationnaire dans l'intervalle annulaire cote + 3.70 (niveau sous le 

 sol : 2.95). 



Ce résultat confirmait entièrement l'hypothèse d'une fissure dans le 

 cimentage au niveau de la nappe aquifère ledienne. Pour le prouver, 

 il devait être possible de pomper de façon continue une eau brune du 

 vide annulaire extérieur au tuyau d'aspiration. 



Une pompe à main, dont le tuyau ne plongeait que de 0 ra 30 dans 

 l'eau, fut installée dans le vide annulaire; il fut possible, au moyen de 

 cette pompe, d'extraire plus de 50 litres en moins d'une demi-heure; 

 or, si l'intervalle annulaire avait été étanche, on aurait seulement pu 

 retirer 12 litres d'eau. 



Comme seconde vérification, le vide annulaire fut rempli au moyen de 

 l'eau extraite par le compresseur; l'opération dura environ cinq minutes 

 et prouva que l'eau avait un écoulement dans le sol. Le niveau supé- 

 rieur du tuyau ayant été atteint, les dénivellations furent notées en 

 fonction du temps; cette recherche ne pourrait se faire avec quelque 

 certitude que dans la partie supérieure d'un tube où les observations 

 pourraient se faire à l'œil, mais vu la rapidité du phénomène, les 

 erreurs d'observation peuvent être considérables. Ces résultats per- 

 mirent de déterminer par le calcul Tordre de grandeur des fissures du 

 cimentage. 



A la suite de ces recherches, il était clair que le premier cimentage 

 n'avait pas réussi, et il fallut à tout prix couper la veine d'eau du 

 Ledien. 



Une réduction du diamètre s'imposait, et il fallut recourir à un nou- 

 veau tubage en fer étiré. 



Le diamètre du tubage en fer étiré était de 0 m 13 à l'intérieur et de 

 0 ra 14 à l'extérieur. 



A 38 m 50 sous le sol (cote — 31.8), on plaça un cône de raccord à 

 pas de vis inverse qui s'adaptait à un tuyau de O m 105 de diamètre 



