DE LA VILLE DE MALINES. 



121 



Les nombreux mécomptes provenaient presque exclusivement de la 

 difficulté de mater le joint des tubes rivés, ce qui rend impossible le 

 cimentage dès que celui-ci se trouve en présence, par l'intermédiaire 

 des joints, de nappes aquifères de niveaux piézométriques différents. 



Nous conseillons donc fortement de n'employer dans les terrains 

 tertiaires que des tubes en fer étiré, en tout cas au moins pour les 

 deux derniers tubages, et d'opérer le cimentage des intervalles annu- 

 laires au fur et à mesure de la construction du puits. Quand la nature 

 exacte du terrain est connue, il faut distribuer les différents tuyaux con- 

 centriques de manière à ne jamais avoir en communication, pendant 

 le cimentage, deux nappes aquifères de niveaux piézométriques diffé- 

 rents. Une très grande quantité de puits construits en Belgique ont été 

 mis totalement hors d'usage par suite de ce que l'on n'avait pas pris 

 assez de précautions pour s'assurer de l'étanchéité complète des diffé- 

 rents jeux de tubage. 



