300 



J.-G. RIGHERT. — LES EAUX SOUTERRAINES DE LA SUÈDE. 



matières organiques ont subi certaines modifications. La température 

 de l'eau est encore la même, ainsi que son goût fade. 



Pendant le temps qui s'écoule entre l'infiltration de l'eau et son 

 afflux dans les puits, sa nature est de plus en plus modifiée. Les derniers 

 microbes disparaissent, les matières organiques forment d'autres com- 

 binaisons entièrement inofïensives, de nouvelles matières entrent dans 

 sa composition. La température est élevée pendant l'hiver, descend 

 pendant l'été. Comme résultat on a une eau stérile, cristalline, d'une 

 température presque constante et d'un goût frais. L'eau de surface a été 

 améliorée en eau souterraine. 



Cette eau souterraine artificielle est, au point de vue physique et bio- 

 logique, équivalente à l'eau souterraine naturelle. Elle s'en distingue à 

 un point de vue : elle contient moins de composés chimiques ou, plus 

 exactement, moins d'impuretés. Car celles-ci sont fonctions du temps 

 pendant lequel l'eau a été en contact avec le sol, et de sa contenance 

 en acide carbonique. L'âge de l'eau souterraine artificielle se compte par 

 semaines, celui de l'eau naturelle par années. Lors de l'infiltration 

 dans un bassin, l'eau se combine à très peu d'acide carbonique, mais 

 l'eau pluviale qui parcourt le sol lentement en prend des quantités 

 considérables. 



On a reproché à cette méthode principalement deux défauts, dans 

 les deux cas également à tort, savoir : 



4" Que le sous-sol serait avec le temps complètement obstrué par les 



vases ; 



2° Que l'eau infiltrée pourrait se perdre dans le sous-sol. 



1° Le risque de l'envasement n'est pas plus grand que pour un 

 bassin de filtrage ordinaire bien entretenu, c'est-à-dire qu'il est nul. 

 La couche supérieure de sable, où se fait le filtrage principal, se com- 

 pose en effet de sable fin ordinaire. Dans la supposition d'une vitesse 

 de filtrage basse et constante, les vases se déposeront à la surface du 

 sable, d'où elles sont éloignées lors du curage du bassin. Il est possible 

 qu'après quelques années le fond ait besoin d'être enlevé et remplacé 

 par du sable neuf, mais on n'a pas encore senti ce besoin dans les 

 bassins installés jusqu'à ce jour en Suède, parmi lesquels ceux, par 

 exemple, de Gothembourg ont été en service constamment pendant 

 douze ans. 



2° Si la surface de l'eau en aval des puits est tenue au même niveau 

 que le récipient (fig. 53), cela est une preuve que les puits coupent 

 le débit. Si la surface de l'eau monte en aval des puits (fig. 55), une 



