J.-G. RICHERT. — LES EAUX SOUTERRAINES DE LA SUÈDE. 303 



Si, par exemple, un bassin d'infiltration est installé à L mètres en 

 amont des puits dans la figure 58, les modifications suivantes se 

 produisent : 



Le débit du courant est augmenté de Q à Q •+• q 



La pente du courant est augmentée de I à I, 



La profondeur moyenne du courant est augmentée de D a D 1 



Si la largeur du courant est de B, on aura, selon l'équation (5) : 



Q = BD . k . I 

 Q -t- q = BD t . k . I, 



Q D ' I 

 H = I, . L 



(29) 



A cette élévation générale vient s'ajouter, d'une part, l'élévation 

 locale autour du bassin, d'autre part, l'élévation à l'intérieur du 

 bassin nécessaire pour surmonter la perte de charge dans le filtre 

 (fig. 59). 



Fig. 59. 



Afin de fixer définitivement la position du bassin selon le calcul 

 précédent, on doit faire un essai de contrôle à la plus grande échelle 

 possible. 



Lorsque la couche supérieure du sol est imperméable, ou lorsque la 

 nappe est artésienne, le bassin d'infiltration doit être remplacé par un 

 puits d'infiltration. 



Dans ce cas, il y a évidemment quelque risque d'envasement du 

 sous sol. Mais si l'eau a d'abord été filtrée avec soin, le dépôt des vases 

 ne peut pas être important. Si l'on voit des signes d'envasement, on 

 peut y remédier par un lavage au moyen d'un jet d'eau, ou soit élever, 

 soit abaisser le puits. 



