SÉANCE DU 18 MARS 1913. 



49 



Quand le forage a atteint 108 mètres de profondeur, le niveau 

 hydrostatique de l'eau était à O^oi sous le sol, qui à cet emplace- 

 ment est à la cote approximative -f- 21. 



Essais de rendement. — Le puits étant terminé, on a voulu le 

 désensabler et, à cet effet, un émulseur a été placé à 30 mètres de 

 profondeur. 



Dès la mise en marche de l'émulseur, la venue d'eau a été abon- 

 dante, mais elle était chargée de sable. Le débit était de 25 mètres 

 cubes à l'heure, avec un rabattement de 10 mètres. 



Les essais de pompage réels ne furent commencés que le 

 11 décembre et poursuivis jour et nuit jusqu'au 4 janvier. On com- 

 mença les essais au moyen d'un émulseur placé à 60 mètres de pro- 

 fondeur et le débit fut de 56 mètres cubes à l'heure. 



Le 14 décembre, l'eau, qui jusqu'à cette date était restée complète- 

 ment claire, se troubla subitement par suite de l'entraînement d'une 

 grande quantité de sable. 



Un éboulement s'étant produit par suite d'un pompage trop intensif, 

 l'émulseur fut placé à 31"50 de profondeur. 



Le débit constant, à partir de ce moment, fut de 40 mètres cubes à 

 l'heure ou de 960 mètres cubes en vingt-quatre heures, pour un rabat- 

 tement ne dépassant pas 14 mètres sous la surface du sol. 



Qualité de l'eau. — Une analyse effectuée par l'Institut Pasteur à 

 Bruxelles a donné les résultats suivants : 



L'analyse chimique a décelé la présence de : 



L'analyse bactériologique a montré que le nombre total de germes 

 contenus dans l'eau examinée est assez élevé. Ils sont d'espèces 

 banales. 



L'eau examinée est propre à la consommation. 



Chlorures 



Sulfates 

 Chaux . 

 Nitrates. 

 Nitrites. 



en quantité faible. 



Ammoniaque 



