DU RÉGIME AQUIFÈRE DES CALCAIRES. 



489 



fère, proposé par son hardi successeur au Service des eaux, et, page 165, 

 il revient sur le même sujet, pour ajouter : 



Contrairement à ce qui a été soutenu, un serrement dans les sables boulants est une 

 hérésie, et celui construit sous le Bois de la Cambre, si jamais il fonctionne, ne sera 

 que compromettant pour l'ouvrage qu'il traverse : au contraire, un serrement sera de 

 honjie application dans les calcaires du Condroz à la double condition d'être installé 

 sous la nappe minima et encastré dans un massif compact et résistant. 



Il semblerait que ce qui a si complètement désappointé M. Verstraeten 

 et l'a dissuadé de l'idée qu'un serrement utile peut pratiquement s'exécuter 

 dans les sables aquifères du Bois de la Cambre, c'est une expérience per- 

 sonnelle assez malheureuse qu'il y a faite. 



On lit, en effet, pages 41-42, tout à la fin du chapitre 111 (Les eaux du 

 Bois et de la Forêt) de son étude de 1884 sur Les eaux anciennes et les 

 eaux actuelles de Bruxelles, quelques détails sur un dispositif de serrement 

 établi par M. Verstraeten à la Cambre et qui n'a pas réussi à faire monter 

 à plus de 2 mètres, dans les terrains d'amont, les eaux que ledit serrement 

 avait pour objectif d'y emmagasiner, dans une région peu judicieusement 

 choisie, avoue implicitement M Verstraeten, par suite de son altitude 

 trop faible. C'est, dit encore l'honorable ingénieur, par suite de la préci- 

 pitation avec laquelle il a fallu opérer qu'a été commise cette faute, à 

 laquelle, ajoute-t-il, on eût cependant pu remédier en prolongeant de 

 quelques dizaines de mètres le tube de serrement, dont l'extrémité se fût 

 alors trouvée reportée en un point où le terrain atteignait 6 à 7 mètres 

 d'épaisseur au-dessus du radier. Bref, c'est certainement d'expérience 

 personnelle que les serrements en sables meubles aquifères n'ont pas 

 laissé de bons souvenirs à M. Verstraeten, et de là les sombres prévisions 

 et l'amère critique des projets dont s'occupait, en 1894, M. l'ingénieur 

 Putzeys. 



Or, le dispositif de serrement qu'a fait éditier M. E. Putzeys successive- 

 ment en quatre points différents du Bois de la Cambre et de la Forêt 

 de Soignes, en plein sable aquifère et mouvant, — et c'est là un véritable 

 tour de force, il faut bien le reconnaître, — bien loin d'être, comme le 

 disait M. Verstraeten, une hérésie et de compromettre quoi que ce soit, a 

 partout ici constitué une réussite splendide ! Ces quatre serrements fonc- 

 tionnent admirablement, font économiser la dépense d'eau suivant le 

 chiffre précis des besoins journaliers et permettent de reconstituer 

 d'énormes réserves aquifères, qu'il eût été absolument impossible de 

 récupérer autrement après l'achèvement des travaux de drainage. 



C'est ainsi que, grâce à ce précieux dispositif, si judicieusement et si 

 hardiment appliqué à la distribution d'eau de Bruxelles, on peut actuelle- 

 ment régler los prises d'eau faites au Bois, entre les limites de zéro mètres 

 cubes et 10 à 12,000 mètres cubes, à la convenance de la Direction actuelle 



