210 



PROGÊS-VERBAUX.. 



en généra], 100 francs par mètre cube de puissance horaire, et les 

 prix de premier établissement deviennent pour le système combiné 

 respectivement 162, 225 et 3()0 francs au lieu de 500, dépense de 

 premier établissement correspondant à des filtres à sable dont le 

 résultat est forcément incomplet. Le prix théorique de 500 francs est, 

 du reste, souvent dépassé, comme nous l'avons vu. 



En résumé, l'emploi de producteurs d'ozone à haute concentration 

 alimentés à périodicité normale par un réseau urbain de distribution 

 électrique coûte, dans des conditions normales et pour de grandes 

 installations, de 62 à 560 francs pour les appareils stérilisant 1 mètre 

 cube par heure; les prix varient suivant que les eaux nécessitent 

 l'emploi de plus ou moins d'ozone et qu'il faut procéder ou non à une 

 préfiltration. 



Les systèmes d'ozone nécessitant une centrale électrique génératrice 

 spéciale coûtent 480 francs, préfiltration non comprise, machines 

 élévatoires comprises. 



Les filtres à sable ordinaires coûtent 500 francs pour les filtres 

 seuls, et, en y comprenant des machines élévatoires et des préfiltres, 

 leurs prix atteignent jusqu'à 1,500 francs. 



L'emploi des moyens électriques de stérilisation présente, dans 

 presque tous les cas, une réduction considérable des frais d'établisse- 

 ment et a toujours une supériorité incontestable au point de vue 

 bactériologique, puisqu'il assure absolument la destruction des patho- 

 gènes. 



Ozone. — Prix d'exploitation. 



Bases. Prix du courant. — Le rapport de la Ville de Paris fait 

 entrer en compte un prix d'électricité de fr. 0.055 le kilowatt-heure, 

 offert à la Ville à titre exceptionnel, pour le service de la stérilisation, 

 par la Compagnie de l'Est-Parisien. Pour tenir compte de circon- 

 stances ordinaires, j'admets en compte un chiffre de fr. 0.07. 



Service financier. — L'intérêt des capitaux engagés, leur amortisse- 

 ment et la constitution d'un fonds de réserve pour les renouvelle- 

 ments à prévoir justifient la nécessité de porter en compte de dépenses 

 12 ^lo du capital de premier établissement. 



Personnel. — Un directeur d'usine au courant des opérations bacté 

 riologiques, deux électriciens et deux manœuvres suffisent à la sur- 

 veillance d'une usine de 1,000 mètres de puissance horaire dans les 

 cas B et C. 



