474 



PROCÈS-VERBAUX. 



conque variera donc comme la vitesse moyenne, et il suffira de connaître 

 un point d'une section où la vitesse du courant est égale à cette vitesse 

 moyenne, ou le rapport entre la vitesse en un point et la vitesse 

 moyenne, pour pouvoir déterminer par une seule mesure, en ce point, 

 le volume qui circule dans la galerie au même instant. C'est en ce point 

 qu'il conviendra d'établir l'appareil de mesure qui pourra être enregis- 

 treur. Mais la recherche du point de vitesse moyenne ou du rapport de 

 la vitesse en un point avec la vitesse moyenne exigera une patiente 

 expérimentation. 



Les appareils anénométriques à ailettes dont on fait usage dans les 

 mines sont toujours délicats et manqueraient de sensibilité s'ils 

 devaient actionner un mécanisme enregistreur. Leurs indications ne 

 restent pas constantes, et pour des mesures précises, il est indispen- 

 sable de procéder à de fréquents tarages (1). Le tarage dans une 

 atmosphère au repos conduit à des exagérations bien connues sous le 

 nom de paradoxe de Dubuat (2). M. Râteau a montré, dans ces der- 

 nières années (3), que ces exagérations résultent des irrégularités du 

 courant dans le temps et dans l'espace, mais surtout des premières. 

 Ces irrégularités sont très sensibles dans les galeries des mines, et 

 surtout dans le voisinage de certains appareils de ventilation. 



Les appareils anémomélriques qui , par l'emploi du tube de 

 Pitot, permettent de mesurer, à l'aide d'un manomètre à eau, la 

 dénivellation h === correspondant à une vitesse v dont serait animé 

 l'air de densité sont également influencés par ces inégalités (3). 

 Les dénivellations manométriques produites par les vitesses de 4 à 

 5 mètres qui régnent habituellement dans les galeries de retour 

 d'air et qui, exprimées en colonne d'eau, ne dépassent pas 1 à 

 \ 4 / 2 millimètre, créent des charges tout à fait insuffisantes pour 

 transmettre des indications certaines tout en actionnant l'attirail d'un 

 enregistreur. 



M. Murgue, en plaçant le tube de Pitot dans l'ouïe même des ventila- 

 teurs Râteau, où le déplacement de l'air atteint des vitesses de 10 à 

 42 mètres, correspondant à des colonnes d'eau de 6 et 8 millimètres, a 

 combiné un volumomètre dont les mouvements sont enregistrés par un 



(1) Voir Schorn, Revue universelle des Mines, 3 e série, t. IX, 1890, et Murgue, Bulle- 

 tin de la Société de l'Industrie minérale, 1894. 



(2) Voir Commission du Gard, Bulletin de la Société de V Industrie minérale, 2e série, 

 t. VIII, 1898, et Althans, Zeitschrift fur das Berg-, Hiitten- und Salinenwesen, 

 Bd XXXII, p. 188. 1898. 



(3) Annales des Mines, 9° série, t. XIII, 1898. 



