598 



PROCÈS-VERBAUX. 



de côté ceux de ces projets qui recourent à des puits artésiens, 

 impropres à fournir de l'eau potable, nous n'avons eu à examiner 

 d'une façon tout à fait approfondie que le projet Cobbaert. 



Il ne sera peut-être pas sans intérêt de faire connaître la façon dont 

 nous avons procédé pour avoir tous nos apaisements sur la quantité 

 d'eau pouvant être obtenue, ainsi que sur la nature chimique et bacté- 

 riologique de cette eau. 



A cet effet, nous avons effectué dans la région que visait le projet 

 Cobbaert, et qui rentre également, en majeure partie, dans le cadre 

 de mes levés, c'est-à-dire les environs de Varssenaere et Snelleghem, 

 huit sondages avec tubage qui nous ont permis d'étudier non seulement 

 les témoins des terrains traversés, mais les échantillons d'eau recueillis 

 à différents niveaux. 



Comme conséquence de notre étude géologique très approfondie, 

 ainsi que des analyses chimiques et des essais bactériologiques contenus 

 dans notre rapport, nous avons pu conclure que les terrains situés dans 

 la région sableuse à drainer présentent une nappe aquifère dépas- 

 sant 47 m ,50 sur une grande étendue, qui peut être évaluée à 1 600 hec- 

 tares, et que l'épaisseur totale des sables, qui dépasse 20 mètres, est 

 partout suffisante pour assurer naturellement une bonne filtration des 

 eaux de pluie et pour écarter tout danger de contamination. 



Seulement, tout projet de captage des eaux dans la nappe panise- 

 lienne devant, sous peine d'épuisement rapide de celle-ci, être basé 

 uniquement sur la quantité d'eau pénétrant annuellement dans le sol, 

 on comprend combien il était indispensable de connaître l'épaisseur 

 de la nappe aquifère dont dépend l'efficacité des puits du système 

 Putzeys. 



De plus, cette nappe étant appelée à jouer le rôle d'un grand régu- 

 lateur en emmagasinant pendant la saison d'hiver l'excès des arrivées 

 d'eau sur le débit et le rendant pendant l'été, au moment des grandes 

 consommations et des plus grandes sécheresses, pouvant même, dans 

 le cas d'une ou deux années consécutives de sécheresse prolongée, 

 suffire aux besoins de la consommation. 



Ces cas extrêmes, qu'il faut cependant prévoir, se traduisent par une 

 chute d'eau réduite à 500 millimètres. Le projet Cobbaert est basé sur 

 une chute annuelle de 600 millimètres; c'est aussi le chiffre que nous 

 avons cru devoir adopter, les chutes de 500 millimètres étant très rares 

 et le chiffre de 600 millimètres étant presque toujours dépassé. De cette 

 quantité tombée, les 2 / 3 étant perdus par l'évaporation, nous avons cru 

 utile de porter cette perte aux 3 / 4 pour tenir compte de l'absorption des 



