25 
de  l’Académie  de  Saint-Pétersbourg. 
26 
diesem  Falle  ging  der  Strom  von  der  Platte  n aus  in 
den  feuchten  Erdboden  und  durch  den  Arbeiter  in  den 
Drath  über. 
Die  bei  p o eingeschaltete  Person  muss  vom  Erdboden 
gut  isolirt  sein  , weil  sie  sonst,  besonders  bei  feuchter 
Witterung,  immerfort  mehr  oder  weniger  starke  physio- 
logische Erschütterungen  verspürt,  die  dann  leicht  dieje- 
nigen, welche  von  der  schlechten  Isolirungdes  Drathes  her- 
rühren , verhüllen  oder  mit  ihnen  verwechselt  weiden. 
Im  Anfänge,  ehe  man  noch  die  gehörigen  Erfahrungen 
gemacht  hatte,  entstand  hieraus  manche  Unannehmlich- 
keit und  mancher  Aufenthalt. 
73. 
Auf  diese  Weise  unterzog  ich  mich  ganz  allein  der 
Prüfung  von  mehr  als  50  Werst  Drälhen , eine  Arbeit 
lie  nicht  zu  den  deliciis  scientiae  gehört,  und  die  mich 
lie  ganze  Stufenfolge  electrophysiologischer  Erschütterun- 
;en  vollkommen  kennen  lehrte.  Auf  Substituten  konnte 
ider  wollte  ich  mich  nicht  verlassen,  denn  wenn  diese 
uch  die  stärkern  Schläge  nicht  hätten  verbergen  können, 
0 wären  ihnen  vielleicht  doch  die  scliwächern  Empfin- 
ungen  entgangen , welche  sich  gewöhnlich  über  eine 
rössere  Länge  des  Drathes  ausbreilen  und  einen  po- 
isen  oder  zu  lockern  Zustand  des  Kautschuk  anzeigen. 
olche  Stellen  sind  aber  gerade  die  gefährlichsten,  weil 
e um  desto  stärkere  Nebenschliessungen  hervorbringen 
länger  sie  in  der  Feuchtigkeit  verbleiben.  Ich  muss 
dessen  bemerken , dass  die  erste  Hälfte  dieser  Unter- 
chungen  die  mühevollste  war.  Später  wurde  der  Fa- 
ikant  von  selbst,  bei  der  ihm  ganz  neuen  Arbeit  auf 
inche  Verbesserungen  aufmerksam,  welche  die  Anzahl 
r Fehler  ansehnlich  verminderten. 
Es  ist  freilich  wünschenswerth,  sich  bei  solchen  Prü- 
iigen,  einer  weniger  mühevollen  und  peinlichen  Me- 
1 )de  zu  bedienen-,  aber  ich  glaube  kaum  dass  ein  em- 
] ndlicheres  und  leichter  verständliches  Galvanoscop 
runden  werden  dürfte,  als  der  menschliche  Körper. 
. chdem  man  Dove’s  Beobachtungen  zu  Folge,  das  in 
<3  Inductorrolle  befindliche  Drathbündel,  durch  einen 
s<  iden  Eisenkern  ersetzt  hatte,  erhielt  man  bei  Anwen- 
d ig  eines  sehr  empfindlichen  Galvanometers,  keine  oder 
n höchst  schwache  Indicationen  in  vielen  Fällen,  wo 
d h bei  Ergreifung  der  Handhaben  mit  benetzten  Hän- 
d»  , noch  stark  prickelnde  Empfindungen  Statt  gefun- 
d<  hatten. 
74. 
in  zweiter  Theil  der  Voruntersuchungen  betraf  die 
Mi  sung  der  Leitungswiderstände  der  einzelnen  Drath- 
rollen,  bevor  sie  in  die  Erde  gelegt  wurden.  Die  er- 
forderliche Dralhmenge  war  anschlagsmässig  zu  50  Pfd. 
pro  Werst  bestimmt  worden.  Nimmt  man  das  specitische 
Gewicht  des  Drathes  zu  7,88  so  entspricht  diesem  Ge- 
wichte von  50  Pfd.  eine  Drathdicke  von  0"069  engl. 
Indessen  erhält  man  die  Dräthe  aus  den  Fabriken,  na- 
mentlich in  grossem  Quantitäten  selten  so  gleichmässig 
wie  man  sie  wünscht,  woran  zum  Theil  die  Verschie- 
denheit der  gebräuchlichen  Dralhmasse,  zum  Theil  der 
Umstand  Schuld  ist,  dass  die  Zieheisen  namentlich  durch 
Kupferdralh  sehr  angegriffen  werden.  Selten  erhält  man 
einen  Drathring , dessen  eines  Ende  nicht  dicker  wäre 
i als  das  andere. 
Es  bedarf  kaum  der  Erwähnung  dass  das  Glühen  der 
Dräthe  mit  Sorgfalt  und  in  verschlossenen  Gelassen  ge- 
schehen muss.  Ob  hierbei  etwas  vernachlässigt  worden 
war , oder  ob  das  Kupfer  an  sich  von  etwas  spröder 
Beschaffenheit  gewesen,  oder  ob  vielleicht  die  oben  er- 
wähnte Torsion,  welche  die  Dräthe  beim  Umwickeln  mit 
Kautschukstreifen  erlitten  hatten,  daran  Schuld  war,  ge- 
nug bei  mehreren  Drathrollen  zeigten  sich  häufige  Brü- 
che, die  unter  der  Kautschukbewicklung  schwer  aufzu- 
finden waren.  Nicht  selten  trat  der  Fall  ein,  dass  eine 
Rolle  den  Strom  vollkommen  gut  durchliess,  und  den- 
noch später  versagte , nachdem  dieselbe  nur  von  einer 
Stelle  zur  andern  transportirt  worden  war.  Dieses  Durch- 
lässen und  Versagen  trat  wiederholt  ein,  je  nachdem  die 
Bruchstellen  zufällig  in  Berührung  gekommen  waren  oder 
nicht.  Solche  Stellen , wenn  sie  bei  einer  unter  der 
Erde  befindlichen  Leitung  Vorkommen , geben  zu  den 
unangenehmsten  Erfahrungen  Veranlassung.  Ist  die  Lei- 
tung an  einer  Stelle  auf  entschiedene  Weise  beschädigt, 
so  lässt  sich  die  Stelle  des  Fehlers  leicht  auffinden  oder 
in  enge  Grenzen  einschliessen.  Sind  aber  die  Dräthe 
nach  dem  Bruche  nocji  etwas  mit  einander  in  Contact, 
so  geschieht  es  oft,  dass  ganz  zufällige  Umstände,  das 
Vorbeifahren  eines  Lastwagens  oder  eine  geringe  Tem- 
peralurveränderung,  die  Verbindung  herstellen  oder  lö- 
sen. Das  Auffinden  des  Fehlers  W’ird  alsdann  äusserst 
mühsam  und  hängt  beinahe  ganz  von  einem  glücklichen 
Zufalle  ab.  In  diese  Categorie  gehört  auch  das,  von  den 
Arbeitern  häufig  beliebte  Zusammenknüpfen  der  Drath- 
enden  durch  schleifenartige  Ringe,  was  mir  früher,  na- 
mentlich bei  eleefromagnelischen  Maschinen,  grosse  Un- 
annehmlichkeiten verursacht  hatte.  Im  Uebrigen  bin  ich 
durch  das  Messen  der  Leilungswiderstände  der  Drath- 
rollen, öfters  auf  die  Existenz  ähnlicher  Fehler  aufmerk- 
sam gemacht  worden.  Sollten  in  der  Zukunft  noch  Lei- 
tungen auf  ähnliche  Weise  ausgeführt  werden,  so  wäre 
