24 



PROCÈS-VERBAUX 



sa manière de voir au point de vue du cadre d'analyse des eaux. Il 

 semble résulter de la discussion qu'il y a lieu de considérer deux sortes 

 d'analyses : r l'analyse chimique proprement dite ; 2° l'analyse que 

 l'on pourrait appeler industrielle et qui comprendrait le degré hydroti- 

 métrique, le résidu salin et la teneur en matières organiques. 



Nous nous mettrons en rapport avec la Société de chimie dès que 

 nos membres chimistes se seront mis d'accord sur ce qu'il conviendrait 

 de demander. 



4° Décalcification des eaux chargées de calcaire. 



M. le Secrétaire annonce que l'un de nos confrères désirerait con- 

 naître un procédé pratique pour décalcariser industriellement de 

 grandes quantités d'eau. 



Le Secrétaire ajoute qu'il a déjà signalé à notre confrère la décalca- 

 risation en grand des eaux destinées à l'alimentation des locomotives 

 dans la gare de Frameries, installée il y a une vingtaine d'années par 

 la compagnie du Nord belge. 



Le procédé d'épuration des eaux à Frameries s'effectue de la manière 

 suivante : 



On dispose de trois réservoirs de 5o™^ ; 

 2° d'un agitateur à palettes, mû à bras d'hommes ; 

 3° de trois filtres formés de galets en silex posés sur des toiles 

 métalliques ; 



40 d'une citerne de 700""^. 

 On procède comme suit : 



On place dans le réservoir de l'agitateur, de la chaux grasse bien 

 cuite, dans la proportion de 45 kilog. par cent mètres cubes d'eau à 

 épurer. 



Quand les réservoirs sont remplis d'eau à épurer, on y place suc- 

 cessivement l'agitateur, qui y mélange intimement la chaux nécessaire 

 pour la destruction du bicarbonate de chaux soluble et sa transforma- 

 tion en carbonate peu soluble. La réaction opérée, on laisse déposer 

 pendant 24 heures, après quoi on fait passer l'eau dans les filtres, 

 d'où elle s'écoule dans la citerne pour être livrée à la consommation. 



D'après des essais effectués, il a été reconnu que de l'eau qui titrait 

 42 degrés hydrotimétriques, avant l'épuration, ne titrait plus que 23° 

 après cette opération. 



Notre confrère, à qui le chef de gare a transmis cette information, 

 trouve le procédé compliqué et coûteux lorsqu'il s'agit de quantités 

 d'eau considérables, pouvant s'élever à 2400™^ par jour et il demande à 

 nos membres chimistes de bien vouloir lui dire s'il n'existe pas de 

 procédé plus simple et pouvant être plus facilement appliqué. 



