254 E. VAN DEN BROECK ET A. RUTOT. — 



LES GALERIES 3o NOVEMfl 



ment des galeries, le volume d'eau drainé fut plus considérable que 

 les prévisions l'avaient laissé espérer. 



En décembre 1868, les 6.100 mètres construits donnèrent par jour 

 10.800 mètres cubes. En mars 1869 ils produisirent 12.000 m^, chiffre 

 qui descendit à 7.870 m^ au mois de décembre de la même année. En 

 mars 1870 le volume journalier remonta à 9.560 m^. A partir de ce 

 moment on ne laissa plus pénétrer dans le réservoir d'Ans que le 

 volume d'eau strictement nécessaire aux besoins de l'agglomération, de 

 manière à garder en réserve dans le sol une certaine hauteur toujours 

 utilisable de la nappe aquifère. La manœuvre du robinet-vanne placé 

 au puits N° 10, permit de laisser remonter en amont des galeries le 

 niveau de la nappe aquifère à des cotes plus élevées. 



Dans le courant des années 1871 et 1872. le puits n^ 23, à la bifur- 

 cation des galeries drainantes, contint de 3 à 5 mètres d'eau et les gale- 

 ries furent ainsi entièrement noyées dans la nappe souterraine. 



Vers le milieu de l'année 1873, le niveau de la nappe commença à 

 diminuer sensiblement et, en mai 1874, il n'y avait plus que i"^,5() 

 d'eau au puits n^ 23 (i). Les pluies des hivers 1873-74 et 1874-75 

 ayant été fort minimes et la consommation, au contraire, augmentant 

 rapidement, ainsi que les exigences des services pubHcs, on constata 

 que les fluctuations du volume des eaux drainées pouvaient, à un 

 moment donné, désorganiser l'alimentation régulière des réservoirs. 



En mai 1875 par exemple, le réseau total des galeries ne fournissait 

 plus que 5.5oo m^ par 24 heures. 



La partie drainante de la galerie centrale est d'environ 2.000 mètres : 

 la galerie d'Ouest avait alors 2.750 mètres et la partie drainante de la 

 galerie d'Est (dont la moitié seulement à cette époque donnait de l'eau), 

 n'était utilisable que sur i .760 mètres ; ce qui faisait un développement 

 total de 6.100 mètres. Le produit du mètre courant était donc, dans 

 cette période de minimum, de 0.90 m^. En s'appuyant sur cette base, 

 un prolongement de 5 kilomètres de la branche occidentale, très favo- 

 rablement située pour cet objet, pouvait assurer au moins 4.500 m^ par 

 jour en plus, ce qui pouvait porter à 10.000 m^ par jour le volume 

 total amené à Liège, sans compter certaines économies de dépense 

 d'eau faciles à réaliser dans les concessions et dispositifs, primitivement 

 établis avec une trop grande libéralité. 



(1) Les chiffres et détails qui précèdent sont extraits de la « lettre » adressée le 

 22 mai 1875 par M. l'Ingénieur G. Blonden, Directeur des travaux, au Collège des 

 Bourgmestre et échevins, comme commentaire du projet dressé par M. l'Ingénieur 

 Lebens pour le prolongement de la galerie Ouest des eaux alimentaires. 



