PUITS ARTÉSIENS DE VILVORDE 



2i3 



compagnie de M. l'Ingénieur Van Mierlo, ont donné les résultats 

 suivants : 



A 



7* 



, i5 au-dessus de niveau du sol 



5o litres en 



no" 



r> 



6, 



i5 



5o 



42" 



n 



5, 



i5 



5o » 



25" 





4, 



i5 



5o >? 



17 à 18" 





3, 



i5 



5o 



i3" 



» 



2, 



i5. 



5o 



11 à 12" 







i5 » 



5o 



10" 



Ces jaugeages permettent d'évaluer le débit journalier (24 heures) à 

 5 18 mètres cubes, à o m ,85 au-dessus du niveau du sol. 



Ajoutons, pour terminer ce qui a rapport au même puits, que le 

 tubage descend jusqu'à la profondeur de i3o mètres, et qu'il a o m ,i5 

 de diamètre. 



A la profondeur de 1 55 mètres, sur o m ,40 de hauteur, à la rencontre 

 du dernier banc de silex traversé par le sondage, le puits présente un 

 étranglement dont la section est un ovale de o m , 1 3 x o m ,o8, mais dont 

 le centre coïncide avec l'axe du puits. 



Enfin, nous avons également fait des expériences pour constater 

 l'influence du nouveau puits sur l'ancien, situé dans la cour de la 

 brasserie. 



Nous avons reconnu que pendant que le niveau hydrostatique était 

 établi dans le puits nouveau, l'ancien, qui débite en temps normal(i) 

 5oo litres à l'heure, a donné 750 litres pendant le même temps. 



C'est le nouveau puits qu'il est question d'utiliser pour l'alimentation 

 de Vilvorde en eau potable. 



A cet effet des analyses de l'eau ont été faites par notre confrère 

 M. Puttemans, professeur à l'école industrielle de Bruxelles ; par 

 M. Heymael, pharmacien militaire de première classe à Liège, et 

 par M. De Coen. 



Voici les résultats des trois analyses. 



Analyse de M. Puttemans. 



Eau incolore, inodore, sans saveur particulière. 

 Degré hydrotimétrique : 6°. 



Résidu salin total par litre, obtenu par évaporation et dessiccation 

 de 100 à 1 io° : o§ r .,5io. 



(1) C'est-à-dire pendant l'écoulement naturel du nouveau puits à o m ,85 au-dessus 

 du sol. 



