Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Anthr.-Ethn. Mus. zu Dresden 1900/1 Bd. IX Nr. 1 



39 



sind. Die Deckenbalken bestehen aus Stahl, und das Gewölbe ist in geraden Bögen aus hohlen Terracotta- 

 ßlöcken zusammengesetzt. Der Raum zwischen diesen Blöcken und den Deckenbalken ist mit Schlacken- 

 beton ausgefüllt. In diesen Beton sind die Schwellen gebettet, an welche die Dielen angenagelt werden 

 (Figur 35). Solche und ähnliche Deckenconstructionen sind zwar auch bei uns bekannt und ausgeführt, 

 aber weniger im allgemeinen Gebrauch als in Amerika. 



Für Feuerlöschzwecke laufen zwei vierzöllige Standrohre vom Dache bis zum Keller, wo sie mit 

 einer Dampfpumpe verbunden sind, und sich auf die Strasse hinaus fortsetzen, so dass die Stadtfeuerwehr 

 ihre Schläuche anschrauben kann. In jedem Stock ist ein Zweigrohr mit Verschraubung, Schlauch und 

 Mundstück, der Schlauch ist um ein Rad gewickelt. Das Dach ist flach und vollkommen mit glasirten 

 Ziegeln bedeckt. 



Bei der Bedachung feuersicherer Häuser ist mit in erster Linie auf Flugfeuer Rücksicht zu 

 nehmen, das sich viel weiter erstrecken kann, als man meist annimmt. So brach in derselben 5. Avenue 

 gegenüber dem Centralpark in vornehmster Gegend der Stadt zwischen der 67. und 68. Strasse vor einigen 

 Jahren in einem Privathause Feuer aus, wobei dreizehn Personen umkamen, es flogen aber die Funken 

 über zwei Querstrassen weg und zündeten daselbst in dem Dach eines anderen Privathauses, so dass zwei 

 Personen verbrannten, und dabei sehen die Häuser dieser Gegend alle wie solide Steinhäuser aus. Die 

 Entfernung betrug 180 — 200 m. Es lehrt dies, wie gefährlich es ist, Sammlungsgebäude mitten in der 

 Stadt, wie sie zum Theil in Dresden liegen, speciell in den oberen Theilen ohne peinlich ausgedachte 

 Feuersicherungen zu lassen. Das Ueberspringen von Feuer über eine mehr als 20 m breite Strasse ist 

 eine oft beobachtete Thatsache. 



Ich komme unter „Chicago", „Boston" und „Cambridge" auf feuersichere Gebäude und damit 

 zusammenhängende Fragen zurück. 



Auch die Heizungs- und Lüftungsanlage in dein Musterbau des University Club sei etwas 

 näher beschrieben: 



Der Abdampf der electrischen Licht- und Kraftanlage genügt zur Heizung des ganzen Gebäudes 

 mit Niederdruckdampf. Jeder Heizkörper hat seine eigene Zu- und Rückleitung, und die Hauptrückleitungen 

 laufen im Keller tiefer als das Wasserniveau des Kessels, um sichere und geräuschlose Circulation zu 

 gewährleisten. Das Condenswasser wird durch automatisch sich regulirende Dampfpumpen zu den Kesseln 

 zurückgeführt. 



Die Temperatur in den Haupträumen wird durch den Johnsonschen Thermostaten selbstthätig 

 geregelt. Dieser Apparat wurde von Prof. Johnson in Milwaukee erfunden und zu seiner jetzigen erfolg- 

 reichen Verwendung vervollkommnet. Die Johnson Temperature Regulating Co., New York 4. Avenue, hat 

 gleiche Einrichtungen bereits in Hunderten von Gebäuden getroffen. Das Wesentlichste au dem Apparate 

 sind durch comprimirte Luft bewegte Klappen und Absperrventile zur Controlle der Wärmequelle, und 

 Thermostaten, die den Zufluss der comprimirten Luft zu den Klappen und Ventilen durch die Bewegung 

 eines Compoundstreifens reguliren. Dieser Streifen ist zu adjustiren, so dass der gewünschte Spielraum 

 in der Temperatur dadurch erzielt werden kann. Das Lüftungsystem ist von der Heizung unabhängig, so 

 dass es nach dem Bedarfe der verschiedenen Tageszeiten in Wirksamkeit treten kann. Die frische Luft 

 wird angewärmt, damit sie das Temperaturgleichgewicht in den Räumen nicht stört. Die Anwärmung 

 wird auch durch Thermostaten geregelt. Das Lüftungsystem ermöglicht eine durchgreifende Circulation, 

 verhindert aber zugleich das Aufkommen von Zug. Alle Haupträume werden ausreichend mit frischer Luft 

 versehen, es findet im Durchschnitt ein sechsmaliger Wechsel in der Stunde statt, die verbrauchte Luft 

 wird je nach Bedürfniss abgesogen. Die Garderoben, Toiletten etc., die Küche, die besonders ingeniös 

 eingerichtet ist, und die Wäscherei haben nur Exhaustoren, die Luft wird in ihnen 10 — 15 mal in der 

 Stunde erneuert. 



Die luftzuführenden Fächer sind Centrifugalgebläse, die durch direct wirkende Hochdruckmaschinen 

 angetrieben werden. Diese Fächer, die Maschinen und die Vorwärmeschlangen stehen in einem besonderen 

 Raum im Keller. Die Exhaustoren auf dem Dache sind Scheibenventilatoren, die durch direct wirkende 

 Electromotoren angetrieben werden. 



