Betrachtungen über Ventilation in unsern Klimaten. 7 



Man wird also die Zimmer in Hospitälern, Kasernen, Schulen etc. viel niedriger m;ichen 

 können , wenn man bei ihnen eine regelmässige Ventilation einführt und durch die Erspa- 

 rung der Zinsen des Anlagecapitals einen Theil der für die Ventilation nöthigen Kosten 

 decken können. Wir bemerken nur noch ausdrücklich, dass dieses nur dann erlaubt sein 

 wird, wenn die Ventilation regelmässig durch Tag und Nacht fortgeht; wenn nicht, so 

 ist der grössere Raum von grossem Einfluss auf das Wohlbefinden der Bewohner. 



6. Ganz auf ähnlichem Wege, wie für die Kohlensäure, lässt sich nun bestimmen, wie 

 gross bei einer regelmässigen Ventilation zu bestimmter Zeit die Quantität Wasserdampf 

 in einem bewohnten Räume sein wird und wie gross die Feuchtigkeit. 



Zu dem Ende nehmen wir an, der zu ventilirende Raum F werde von n Bewohnern 

 eingenommen, von denen jeder in der Stunde durch Athmen und Transpiration die Quan- 

 tität q aushaucht, die in der Stunde einströmende Luft sei = v und enthalte in jedem Cu- 

 bikmeter das Wasserquantum r, die im Zimmer im Anfang der Ventilation in Dampfform 

 vorhandene Wassermenge sei es frägt sich wie gross wird die Quantität p des Wasser- 

 dampfes nach der Zeit Ѳ sein und wie gross die Feuchtigkeit h der Luft in dem ventilir- 

 ten Räume? 



Es tritt in der Stunde, mit der frischen Luft, in den Raum die Wasser-Quantität rv, 

 die Bewohner liefern in derselben Zeit ng, also tritt in der Einheit der Zeit überhaupt 

 rv-i- nq Wasser ins Zimmer, folgl. in dem Zeitelement dO die Quantität {r^-+-nq) dd. Da- 

 gegen ist die im Zeitelement zur Zeit Ѳ austretende Wassermenge p^idd. Folglich wird der 

 Zuwachs an Wasserdampf (rv nq — pv) dd ; da er nun auch durch Vdp ausgedrückt 

 wird, so haben wir 



( rv -H nq — p^) dO = Vdp 

 und - 



dâ=i- 



hieraus ergiebt sich durch Integration und mit Berücksichtigung, dass für 0=o die in 

 jedem Cubikmeter enthaltene Wassermenge ist 



nq 



r Ч — r, 



T- V 



У -"^'ö- nq 



ГЧ p 



und 



1 



V 



Ѳ I Ѳ- 



V / V 



oder wenn man, statt des Volums v, annimmt, dass für jeden Bewohner к Cubikmeter fri- 

 sehe Luft zuströmen, wo also v = nk ist, und der Kürze halber -^7 = и setzt 



•0 



e 



(2) 



