Bl-TRACHTUNGEN ÜBliR YeNTI!,AT10i\ IN UNSERN KlIMATEN. 



9 



Aus dieser Tabelle ersehn wir, dass die P^euclitigkeit, so wie der Kohlensäuregehalt, 

 bei regelmässiger Ventilation sich einem constanten Maximum nähert, welches um so grösser 

 ausfällt, je geringer die Ventilation ist und um so schneller erreicht wird; je grösser 

 dieselbe ist. Dieses Maximum muss nach unserer Formel (3) dann eintreten, wenn bei 



wachsender Zeit Ѳ der Werth von e^" so gross wird, dass - — = о gesetzt werden kann; 



wir erhalten dann: 



, 100/ g \ 



und nach dieser Formel sind die Grenzwerthe in der letzten horizontalen Columne berech- 

 net worden. Auch dieser Wertii ist völlig unabhängig von F, woraus wir also wiederum 

 schliessen: 



«Tf^enn ein geschlossener Raum reyelmässiy veniilirt wird , so zeigt derselbe einen constanten 

 Feuchtigkeitsgehalt, xcelcher unabhängig von der Grösse des zu ventilirenden Raumes ist.» 



Die folgende Tabelle zeigt die Grösse dieses Feuchtigkeitsgehalts für verschiedene 

 Verhältnisse: 



Aeussere Tem- 

 peratur. 



"^'entilation von 10 m. с. ! 

 per M:ini!. 



Ventilation von 30 m. c. 

 per Munu. 



Ventilation von (Î0 m. c. 

 per Mann. 





Hei voller 

 Sältigung der 

 äussern Luft. 



IJei 50% 

 Feuchtigkeit 

 d. äuss. Luit. 



Bei voller 

 Sättigung der 

 äussern Luft. 



B(_'i 50°/,) 

 Feuchtigkeit 

 d. äuss. Luft. 



Bei voller 

 Sättigung der 

 äussern Luft. 



Bei 50% 

 Feuchtigkeit 

 d. äuss. Luft. 



— 20 С 



— 10 



36,1% 

 45,1 



31,1% 

 35,6 



18,7% 

 27,8 



13,7% 

 18,2 



14,4% 

 23,4 



9 4"/ 

 13,9 



0 



61,3 



43,7 



43,9 



26,3 



39,6 



22,0 



H- 5 



73,5 



49,7 



56,1 



32,3 



51,8 



28,0 



-и 10 



89,6 



57,8 



72,2 



40,5 



67,9 



36.1 



-+- 18 

 -»- 20 



[126,1] 

 1 [138,1] 



76,1 

 82,1 



[111,2] 

 [120,7] 



58,7 

 64,7 



[104,4] 

 [116,0] 



54,4 

 60,4 



Wir sehen aus dieser Tabelle, dass, wenn regelmässig ventilirt wird, die Luft im 

 ventilirten Räume bei niedriger äusserer Temperatur sehr trocken werden muss und um 

 so trockner, je stärker die Ventilation und je weniger feucht die äussere Luft ist. Dage- 

 gen wird, sobald die äussere Temperatur 18" eireicht oder drüber ist und dabei vollkom- 

 men gesättigt, die Luft im ventilirten Räume natürlich übersättigt werden, welches auch 

 in unserer Tabelle durch die in Klammer gesetzten Zahlen angedeutet wird; es wird sich 

 also der über 100% befindliche Wasserdampf in flüssiger Form niederschlagen. Wenn 

 aber die Luft, wie gewöhnlich im Sommer, nur halb gesättigt ist, so wird, selbst bei einer 

 Temperatur von 20° und bei der geringsten Ventilation von 10'" '' per Mann, die constante 

 Feuchtigkeit nur um 2,1"/, die zulässliche äusserste Grenze 80% übersteigen, sonst sich aber 



Mémoires lie l'Ac.id. Imp. des Sciences, Vllme Série. 2 



