18 



E. Lenz, 



ist namentlich für Krankenhäuser, wo der Zug von kalter Luft vielleicht tödtliche Folgen 

 haben kann, eine nothwendige Forderung, und man müsste sich hier nicht mit dem Aus- 

 saugen der Luft allein begnügen, selbst wenn diese Methode sonst bedeutende Vortheile 

 bieten sollte. Dagegen wird sie eher zu gestatten sein für solche Wohnungen, wo nur ge- 

 sunde Menschen sich aufhalten, wie z. B. in Casernen, Schulen, Theatern, Gefängnissen, 

 besonders wenn man den unmittelbaren Einfluss des Zuges, durch Erweiterung der Venti- 

 lationsöffnung und durch Entfernung der Bewohner aus der nächsten Nähe der Fenster 

 und Thüren, möglichst vermindert. 



Wir wollen zunächst diese Art der Ventilation, durch Aussaugen der Luft, etwas 

 näher betrachten. 



H. Wir nehmen also an, der Raum V werde in der Art ventilirt, dass die Zimmer- 

 luft fortwährend und ganz gleichförmig aus einer nahe an der Diele befindlichen Oeffnung 

 В herausgesogen werde. Gewöhnlich geschieht dieses dadurch, dass ein Röhrensystem, 

 welches die Luft durch die Oeffnung /? entfernt, mit seinem andern Ende in einen Schorn- 

 stein mündet, welcher den erforderlichen Zug hat. Ohne hier in die Construktion solcher 

 Schornsteine einzugehen, setze ich voraus, dass man einen solchen oder, wenn einer nicht 

 ausreicht, einige solcher Schornsteine angebracht hat, welche aus dem Räume V, in welchem 

 n Menschen sich befinden, stündlich das Volum v an Luft herausziehen können: es ist also 

 v — kn wenn к die Ventilationsgrösse, d. h. die Zahl von Kubikmetern welche per Mann und 

 Stunde einströmt, ausdrückt. Nehmen wir an, dass zu dem Zwecke zwischen der Luft im 

 Schornstein und der äussern Luft der Temperaturunterschied A nöthig ist, so dass wenn die 

 Temperatur der Luft im Schornstein Г, die der äussern Luft т ist, .Д - T — т. Die Luft 

 im Zimmer (18°) wollen wir mit t bezeichnen. Da nun der Schornstein bei der Ventila- 

 tion fortwährend mit der Luft aus dem Räume F gefüllt wird, so kann seine Temperatur 

 Г nie unter i herabsinken (wenigstens wenn man von der Erkaltung durch die Schornstein- 

 wände abstrahirt) und wir müssen bei unseren Betrachtungen 2 Fälle unterscheiden, nämlich 



a) wenn t — T< Д, also die Luft im Schornstein besonders erwärmt werden muss, und 



b) wenn t — T > Д, so dass schon ohne besondere Heizung des Schornsteins der Zug 



in demselben grösser ist, als für die durch к angedeutete Ventilation erfor- 

 dert wird. 



Wenn z. B, der für die Ventilation erforderliche Temperaturunterschied Л = 30° an- 

 genommen wird, während die Ziramerluft 18° beträgt, so wird, wenn die äussere Luft 

 T = — 12° zeigt, ohne alle Heizung des Schornsteins Д = 18 — ( — 12)= 30°, folglich 

 die gehörige Ventilation von selbst eintreten. Würde die Temperatur darauf unter — 12° 

 sinken, so würde die Ventilation stärker werden als verlangt wird, würde die äussere 

 Temperatur aber über — 12° steigen so würde die im Schornstein befindliche Luft be- 

 sonders erwärmt werden müssen. 



Wir wollen nun mit diesem letzten Fall, welcher oben unter n) begriffen ist, beginnen. 

 Es muss also die Luft im Schornstein besonders erwärmt werden, um den verlangten Tem- 



