26 



E. Lenz, 



Wärme der Dampfmaschine bestritten worden; noch viel leichter würde dieses bei höherer 

 Temperatur der äussern Luft geschehen. 



Wir haben oben darauf hingewiesen, dass zu einer vollständigen Ventilation verlangt 

 werden müsse, dass eben so viel Luft aus dem zu ventilirenden Räume entzogen würde 

 als durch den Ventilator hineingetrieben wird. Das Entziehen der Luft geschieht am ein- 

 fachsten, wie wir bereits sahen, durch den Zug eines Schornsteins. Nach dem, was wir 

 oben über diese Ventilation, durch Aussaugung, gesagt haben, hat es keine Schwierigkeit 

 die gewünschte Ventilation zu erreichen, ohne besondere Erwärmung der Luft in dem 

 Schornstein, wenn die äussere Temperatur eine sehr niedrige ist. Steigt dieselbe, so wird 

 eine Erwärmung der Luft im Schornstein nothwendig. Da aber in diesem Fall die in das 

 Zimmer strömende Luft weniger erwärmt zu werden braucht, so wird nach unsern frühern 

 Betrachtungen auch hierzu die Wärme des von der Dampfmaschine verbrauchten Dampfes 

 immer hinreichend sein. 



So ergiebt sich denn das Resultat, dass für eine Ventilation von 30"" per Mann und 

 Stunde die Kosten per Mann folgendermassen anzuschlagen sind 



für's ganze Jahr. Für 8 Monate. 



bei vollkommener, mechanischer Ventilation 3,25 Faden . . . 2,15 



bei Ventilation durch alleiniges Aussaugen 1,48 » ... 0,61 



14. In dem Vorhergehenden haben wir immer nur die Ventilationswärme im Auge 

 gehabt, d. h. diejenige, welche das Einströmen der frischen Luft und das Erwärmen der- 

 selben bis auf 18° bewirkt. Wir haben schon erwähnt, dass ausserdem noch eine gewisse 

 Wärmemenge erfordert wird, welche den Verlust, den die Zimmertemperatur durch die 

 für Wärme nicht undurchdringlichen äussern Wände und Fenster erleidet, wieder ersetzen 

 soll; wir bezeichneten dieselbe mit dem Namen Heizungs wärme. Wir wollen nun die 

 verschiedenen Methoden betrachten, welche angewendet worden sind, um die Wärmequan- 

 titäten für Ventilation und für Heizung zu liefern, und ihre \'"ortheile und Nachtheile aus- 

 • einandersetzen. 



a) Die erste Methode besteht in der vollständigen Trennung der Ventilationswärme 

 von der Heizungswärme, indem man die Ventilationsluft mit der erforderlichen Zimmer- 

 wärme von 18° (14,4 R.) einströmen lässt, ausserdem aber gewöhnliche Stubenöfen in die 

 Zimmer stellt, welche die Heizungswärme liefern. Der Vortheil dieser völligen Unabhän- 

 gigkeit der Ventilation von der Heizung besteht darin, dass jedes Zimmer, während die 

 Ventilation regelmässig fortgeht, jede beliebige Temperatur, unabhängig von den übrigen 

 Zimmern, erhalten kann, welches für viele Fälle sehr wichtig sein kann, z. B. in den 

 Hospitälern, wo die an verschiedenen Krankheiten Erkrankten vielleicht zur bessern Heilung 

 eine verschiedene Zimmertemperatur verlangen. Dagegen besteht ein wesentlicher Mangel 

 dieser Heizungsmethode in dem Mangelhaften bei der Heizung unserer Zimmeröfeu. Es 

 muss eine gewisse Sorgfalt auf Heizung jedes Ofens verwendet werden und selbst dann ist 

 der Wärmeverlust durch den Schornstein bedeutend; bei nachlässiger Heizung, wie diese 



