Betrachtungen über \entilation in ünsern Klimaten. 



27 



bei uns sehr gewöhnlich ist, aber wird dieser Verlust sehr gross, wenn die Oefen zu spät ge- 

 schlossen werden, oder aber, wenn der Schluss zu früh geschieht, entsteht wieder die Gefahr 

 des Dunstes; ausserdem muss das Heizmaterial für jeden Ofen einzeln oft hoch bis in die 

 3-te oder 4-te Etage hinauftransportirt werden, was einen bedeutenden Kraft- und also 

 auch Kostenaufwand verursacht. — Es ist klar, dass wenn die Oefen aus den Zimmern 

 geheizt werden, sie während der Heizung das Zimmer zugleich ventiliren; diese Ventilation 

 wird aber nach § 7 immer nur einen unbedeutenden Theil der erforderlichen Ventilation 

 ausmachen. 



b) Um diese Nachtheile der Heizung durch besondere Zimmeröfen zu vermeiden, hat 

 man die so eben beschriebene Heizmethode in der Art modificirt, dass man die Zimmer- 

 öfen aus einem im untern Theil des Gebäudes befindlichen allgemeinen Wärmeheerd heizt, 

 wozu man entweder erwärmtes Wasser oder Dampf gebraucht hat. In diesem Fall lässt 

 man die einströmende Ventilationsluft nicht in einem besondern Zimmer erwärmen, son- 

 dern man führt sie garadezu von aussen durch mehr oder weniger gewundene Röhren ein, 

 welche sich innerhalb der Oefen befinden. 



Diese Methode ist in Frankreich in mehrfache Anwendung gekommen. Sie hat mit 

 der vorhererwähnten den Vortheil gemeinschaftlich, dass sie die Temperatur der Zimmer 

 unabhängig von einander zu steigern erlaubt, ohne die Ventilation zu ändern; eben so er- 

 laubt sie auch die Ventilation in verschiedenen Zimmern zu ändern, ohne die "Wärme 

 derselben zu moditiciren, indem man die Einflussöfinung der einströmenden Luft durch 

 Schieber erweitern kann. — Der Hauptnachtheil dieser Heizmethode besteht in der Kost- 

 barkeit der Anlage, da das ganze Röhrensystem sehr sorgfältig angelegt werden muss, um 

 an den Verbindungsstellen dem Wasser oder Dampf keinen Durchgang zu gestatten. 

 Bei unsern niedrigen Wintertemperaturen von — 30° und mehr würde diese Heizungsart 

 nicht so geeignet sein, da es schwer werden möchte der, mit dieser niedrigen Temperatur 

 in die Oefen tretenden Luft, während ihres Durchganges durch dieselben, die erforderliche 

 Temperatur von -+-18° zu ertheilen. 



c) Die einfachste Art der Verbindung der Heizung und Ventilation besteht darin, 

 dass man die Ventilationsluft nicht mit 18°, sondern mit höherer Temperatur einströmen 

 lässt, wo dann die Wärmemenge welche die Temperatur über 18° erhöht hat, gebraucht 

 wird um den durch die kalten Wände und Fenster verursachten Wärmeverlust zu ersetzen. 

 Wäre z. B. die Temperatur der einströmenden Luft 30°, so würde 30 — 18 = 12°Wärme 

 dieser Luft als Heizwärme dienen. — Der grosse Vortheil dieser Heizmethode besteht in 

 den geringen Unkosten welche sie verursacht; da ein und derselbe Ofen die Heizung und 

 die Ventilation besorgt, so wird der Wärmeverlust durch den Rauch möglichst vermindert 

 werden; ausserdem wird das Hinauftragen des Holzes in die obern Etagen vermieden und 

 endlich kann der Heizer, da er nur einen Heerd zu besorgen hat, diesem mehr Sorgfalt 

 zuwenden. Der Naclitheil dieser Heizung ist in der unzertrennlichen Verbindung zwischen 

 Ventilation und Heizung zu suchen; man kann zwar, je nach der äussern Temperatur, den 



