28 



E. Lenz, 



Grad der Erhitzung der Luft so modificiren, dass die Luft der Zimmer bei 18° stehn bleibt 

 und fortwährend die richtige Ventilation bewirkt, man kann aber nicht in einem Zimmer 

 die Luft mehr erwärmen als in dem andern ohne jedesmal auch die Ventilation zu modifi- 

 ciren. Daraus folgt, dass bei regelmässiger Ventilation die Temperatur, aller Strenge 

 nach, nicht in allen Zimmern gleichmässig erhalten werden kann; wenn nämlich bei dem- 

 selben Kubikinhalt die Oberflächen der kalten Wände nicht ganz gleich sind, so wird bei 

 gleicher Ventilation in diese Zimmer gleich viel Luft mit gleicher Temperatur einströmen, 

 während die Erkältung in ihnen verschieden ist. Es wäre dagegen nur ein Mittel anzu- 

 wenden, dass man nämlich in solchen Zimmern, die auf eine höhere Temperatur erwärmt 

 werden sollen als die übrigen oder die einer grösseren ICrkältung von aussen ausgesetzt 

 sind, besondere Oefeu anbringt. 



Diese Art Heizung ist bei uns unter dem Namen Luftheizung bekannt und hat schon 

 seit geraumer Zeit eine vielfache Anwendung gefunden. Anfangs wurde sie ohne besondere 

 Rücksicht auf Ventilation eingeführt, in neuerer Zeit trat nun auch die Anforderung einer 

 regelmässigen Ventilation hinzu. Es ist nun leicht einzusehn, dass diese neue Anforderung 

 eine Modification in der frühern Construction einer solchen Heizungsart nach sich ziehen 

 musste. Früher wurde der in einer besondern Heizkammer stark erhitzten Luft der Ein- 

 tritt in die Zimmer gestattet, so oft die Temperatur derselben unter 18° sank und der 

 Zutritt wurde geschlossen sobald die Zimmertemperatur diesen Grad erreicht hatte; jetzt 

 aber verlangt man ein fortwährendes gleichmässiges Einströmen der Luft aus der Heiz- 

 kammer; es muss also die Luft in der Kammer fortwährend möglichst auf denselben Grad 

 erhitzt werden, d. h. es muss der Ofen in der Kammer in der Art construirt werden , dass 

 er seine Temperatur von einer Heizung bis zur nächsten möglichst wenig ändert. Das ein- 

 fachste Mittel hiefür ist dasselbe, welches wir schon lange in unseren Zimmeröfen anwen- 

 den, wir bauen sie nicht aus Metall, sondern aus Backsteinen, weil diese so schlechte Wär- . 

 meleiter sind, dass sie die ihnen bei der Heizung mitgetheilte "Wärme nur langsam der sie 

 berührenden Luft abgeben. Es muss also in die Kammer ein Ofen aus Ziegeln gesetzt und 

 seine Dimension der Art berechnet werden, dass er im Stande ist dem zur Ventilation hin- 

 durchströmenden Luftquantum fortwährend, von einer Heizung zur andern, einen gleichen 

 Wärmegrad zu ertheilen. Wenn dieses nicht der Fall ist, so wird die Luft, je nach der 

 seit der Heizung verflossenen Zeit, mit verschiedenem Wärmegrade eintreten und da die 

 Erkältung durch äussere Wände in der Regel ziemlich constant bleibt, so muss in Folge 

 dessen die Temperatur der Zimmer differiren. Die Gleichmässigkeit der Temperatur der 

 einströmenden Luft vollständig zu erreichen, wird indessen in der Praxis nicht möglich 

 sein, allein da kommt uns der Umstand zu Hülfe, dass die Innern warmen Wände unse- 

 rer Zimmer, eben so wie der Ofen in der Heizkammer, schlechte Wärmeleiter sind 

 und dabei eine bedeutende Wärmecapacität haben, so dass sie die Schwankungen der 

 Temperatur der einströmenden Luft zum grössten Theil ausgleichen können. 



