34 



PROCÈS-VERBAUX. 



4702 {suite). Carez, L. La géologie des Pyrénées françaises. Fascicule III : 

 Feuilles de Bagnères-de-Luchon et Saint- Gaudens. Paris, 1905. 

 Volume in-4° de 685 pages et 5 planches; Fascicule IV : Feuilles 

 de l'Hospitalet, Foix et Pamiers. Paris, 1906. Volume in -4° de 

 759 pages et 8 planches. 



Communications des membres s 



A.-L. Marchadier. — Contribution à l'étude des appareils 

 de préfiltration dits dégrossisseurs. 



Si l'on verse, dans une série de tamis à mailies de plus en plus 

 petites, de l'eau contenant en suspension des matières solides, variées 

 de calibre et de nature, chacun de ces tamis retiendra une partie de ces 

 matières qui se trouveront ainsi séparées suivant leurs dimensions 

 respectives. 11 semble donc, de prime abord, que l'eau, à la fin 

 de son parcours, s'en trouvera épurée, et cela d'autant plus que 

 les mailles des tamis auront été tressées plus étroites, ou iront 

 en se rétrécissant davantage par le seul fait des dépôts successifs. 

 Mais, en réalité, il n'en est pas tout à fait ainsi, car, dans ces 

 dépôts, qui peu à peu viennent obturer les hiatus des mailles, les 

 matières, qui dans leur état primitif étaient en mouvement et séparées 

 par les molécules liquides, viennent, par suite de la cessation de ce 

 mouvement et par leur juxtaposition, créer des conditions nouvelles. 

 Or, on va le voir, ces conditions nouvelles jouent un rôle capital, 

 tant au point de vue de l'écoulement de l'eau qu'à celui de sa purifi- 

 cation. 



Je m'empresse de dire que les faits que je vais relater n'ont pas été 

 observés au cours d'essais factices exécutés au laboratoire à l'aide 

 d'appareils de dimensions réduites. J'ai constaté ces faits et je les ai 

 consignés au jour le jour, pendant la marche des appareils dégrossis- 

 seurs qui sont interposés, dans la station filtrante du Mans, entre l'eau 

 brute qui vient de la rivière et les bassins filtrants proprement dits. 

 11 y a là quatre séries de ces appareils (1). Chaque série se compose 

 de quatre éléments et chaque élément est constitué par un vaste bassin 

 rectangulaire, cimenté, muni d'un double fond, l'un représenté par le 

 radier du bassin, l'autre par une tôle perforée. C'est sur ce dernier 



(1) A.-L. Marchadier, Le nouveau service d'eau potable au Mans, pp. 19 et suivantes. 

 Le Mans, 1907. 



