SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1908. 



■il 



d'eau renversé met le sable en mouvement et les grains se nettoient 

 par frottement réciproque. Celte action toutefois est insuffisante et 

 Peler l'a supplémentée par une injection d'air. 



Pour le gravier, le simple courant d'eau est forcément insuffisant; 

 Chabal nettoie au jet d'eau avec la lance et remuage à la pelle. L'injec- 

 tion d'air donne ici également des résultats satisfaisants; le contact 

 d'une bulle d'air équivaut à la mise à sec de la surface, et quand la 

 bulle abandonne cette surface, l'eau s'y précipite avec une force 

 d'impact suffisante pour remettre en suspension le dépôt faiblement 

 adhérent. Il n'y a pas de nécessité d'injecter en même temps un cou- 

 rant d'eau ascendant; il suffit de soutirer l'eau en maintenant le 

 courant d'air; on évite ainsi les complications pour l'évacuation des 

 eaux au-dessus du gravier. 



L'usage des coagulants (principalement sulfate d'alumine) a été 

 introduit dans la pratique industrielle par les filtres rapides dits 

 a mécaniques » ou américains. Trieste et Alexandrie (Egypte) sont 

 ainsi alimentés. Dans cette dernière ville, Bitter a employé pendant 

 quelque temps le permanganate de potasse à raison de 1 kilogramme 

 par i 000 mètres cubes ; des détails intéressants viennent d'être 

 publiés dans un article de Bitter et Gottschlich. Le précipité produit 

 enrobe les fines parcelles d'argile et les microbes, et permet unjfiltrage 

 très rapide avec des résultats très satisfaisants à tous les points de vue. 

 Les installations ont l'avantage d'être fort compactes. 



Ces divers procédés ne donnent pas de l'eau absolument stérile, ce 

 qui les a fait considérer avec défaveur par les hygiénistes théoriciens, 

 surtout en France. Le Conseil supérieur de ce pays est quelque peu 

 revenu de cette idée, mais la présence d'un seul coli, qualifié à tort de 

 pathogène, dans un effluent, lui suffit pour condamner un filtre. Par- 

 fois de grandes installations travaillent ainsi à vide pendant des 

 semaines consécutives. La même sévérité n'est pas appliquée aux eaux 

 des sources. Ces exagérations ont naturellement entravé fortement le 

 développement de l'hygiène pratique; elles ont cependant eu un bon 

 côté, c'est de pousser les ingénieurs à faire tous leurs efforts pour se 

 rapprocher de cet idéal. 



11 y a, en effet, des procédés de stérilisation. L'ozonisation est le 

 plus connu et existe en plusieurs variétés. AL Bergé a employé les 

 composés oxygénés du chlore (procédé au peroxyde de chlore) agissant 

 à l'état gazeux. M. Duyk a utilisé une intéressante réaction des sels sur 

 le chlorure de chaux pour produire le corps à l'état liquide, pratique- 

 ment plus maniable et permettant mieux le dosage. Le chlorure de 



