по 
М. А. РЫКАЧЕВЪ. 
самое сдѣлано въ отеошеніи отопленія и вентиляціи во внѣшиихъ и внутреинихъ стѣнахъ 
подвала. Для достижеиія этой цѣлп устроено четыре калорифера, пзъ которыхъ два обслу- 
живаютъ, независимо одинъ отъ другого, вентиляцію и отопленіе внѣшиихъ стѣнъи сводовъ 
подвала, а остальные два служатъ для внутреннихъ стѣнъ и помѣщеній. 
По смѣтѣ предполагалось прикрыть изоляціоннымъ слоемъ только верхпій, иаруяіный 
сводъ подвала. Для полнаго предохраненія проникновенія сырости это недостаточно. По- 
этому поверхность Фундамента подвала была покрыта асФальтомъ, который на одномъ уровнѣ 
соединяется непосредственно съ асФальтовымъ поломъ корридоровъ и внутреннихъ помѣщеній 
подвала, образуя одну горизонтальную изоляпіонную площадь, надъ которой возведены всѣ 
стѣны подвала. Наружная вертикальная поверхность стѣнъ оштукатурена также асФальто- 
вымъ слоемъ, который, соединяясь внизу съ асФальтовымъ слоемъ выступовъ Фундамента, 
а наверху съ асФальтовымъ слоемъ, покрывающимъ всѣ наружные своды подвала, обра- 
зуетъ одну сплошную замкнутую асфальтовую поверхность, отдѣляющую все зданіе отъ 
земли и воздуха. Такішъ образомъ, іюдвалъ защищенъ не только отъ проникновенія непо- 
средственно сырости, но также отъ Фильтраціи воздуха сквозь землю и стѣны, достигаю- 
щей, какъ извѣстно, весьма значительныхъ размѣровъ и уничтожающей въ болыиинствѣ 
случаевъ всѣ теоретическіе разсчеты относительно ожидаемой температуры и влажности 
внутри подвала въ связи съ топкой, а также температурой и влажностью наружнаго воз- 
духа. Наружный воздухъ можетъ попасть внутрь только черезъ калориферы, если не счи- 
тать щелей въ наружныхъ дверяхъ и, во время посѣщенія подвала, того воздуха, который 
проникаетъ непосредственно черезъ открытую дверь. Такъ какъ подвалъ посѣщается только 
три раза въ сутки, а ранѣе чѣмъ попасть въ залы съ приборами, нужно открыть (и сей- 
часъ-же закрыть) пять дверей, то можно смѣло считать, что въ подвалъ попадаетъ воздухъ 
только черезъ калориферы. Глубина подвала подъ поверхностью земли разсчитана, на осно- 
ваніи температуръ почвы па разныхъ глубинахъ въ ТифлисѢ, такъ, что для поддержанія 
въ помѣщеніяхъ подвала постоянной температуры въ 22° Ц. понадобится топка круглый 
годъ, даже въ самое жаркое время. Если во время лѣтней жары влажность наружнаго воз- 
духа угрожаетъ повышеніемъ влаги въ залахъ, то дана возможность прекратить вообще 
доступъ наружнаго воздуха въ калориферы, и производить дальнѣйшую топку пользуясь 
только внутреннимъ воздухомъ подвала, устроивъ кругооборота изъ нагрѣвательныхъ ка- 
меръ въ залы а изъ послѣднихъ опять въ нагрѣвательныя камеры. Перегоняя этотъ воз- 
духъ еще, если бы было нужно, черезъ особые устроенные резервуары съ хлористымъ 
кальціемъ, можно, теоретически, доводить осушку воздуха до любой степени, не опасаясь 
въ теченіе продолжительнаго времени значительной порчи воздуха, такъ какъ въ подвалѣ 
Функціонируетъ (въ настоящее время) исключительно электрическій свѣтъ. Кладка стѣнъ 
подвала производилась не на известковомъ, какъ это предполагалось по смѣтѣ, а на смѣ- 
шанномъ цементномъ растворѣ, причемъ употреблялся не курной, содержащей громадное 
количество магнитнаго желвзняка, а исключительно арагвинскій песокъ, который приходи- 
лось возить издалека. 
