CONSTRUCTIONS  HORTICOLES. 
371 
des  conduits  fermés  ; on  vante  la  simplicité  de  l’appareil,  alors  surtout 
que,  comme  on  le  voit  généralement  aujourd’hui , les  tuyaux  s’ils  sont 
en  fonte , plongent  eux-mêmes  dans  le  fourneau  et  qu’il  n’y  a plus  par 
conséquent  de  chaudière.  Le  foyer  peut,  dit-on,  être  alimenté  irrégulière- 
ment; cette  irrégularité  est  peu  importante  pour  la  circulation  de  l’eau  et 
la  propagation  du  calorique  ; le  nettoyage  des  conduits  n’est  plus  néces- 
saire , la  direction  de  tout  l’appareil  est  facile  et  le  coût  de  son  premier 
établissement  n’est  pas  hors  de  proportion  avec  les  services  qu’il  rend. 
Nous  admettons  volontiers  que  ces  avantages  sont  réels , mais  quand 
on  parle  d’expérience  et  c’est  ainsi  que  nous  parlons,  nous  devons  con- 
venir que  le  thermosiphon  a bien  aussi  ses  inconvénients  et  des  inconvé- 
nients graves. 
Dans  nos  serres,  nous  employons  trois  sortes  de  thermosiphons  : 1 ° ceux 
en  cuivre , 2°  ceux  en  zinc , 3°  ceux  en  fer.  Nous  dirons  quelques  mots 
de  chacun  d’entre  eux. 
Sans  aucun  doute , les  thermosiphons  en  cuivre , c’est-à-dire  ceux  où 
la  chaudière  existe  et  où  cette  chaudière  ainsi  que  les  tuyaux  sont  en 
cuivre  rouge  battu , sont  les  meilleurs,  parce  qu’ils  permettent  d’employer 
les  tuyaux  les  plus  gros  et  par  conséquent  d’obtenir  la  plus  grande  sur- 
face de  chauffé  avec  le  plus  d’eau  possible  , agent  qui  amène  la  chaleur  ; 
parce  qu’ils  chauffent  plus  vite  et  que  dans  les  pertes,  les  accidents,  les 
arrêts  dans  la  circulation , les  réparations  et  les  modifications  s’établissent 
le  plus  sûrement  et  le  plus  promptement.  Ces  avantages  sont  immenses 
et  nous  ne  craindrions  jamais  de  recommander  avant  tout  le  thermosi- 
phon en  cuivre  au-dessus  de  tous  les  autres,  alors  même  que  nous  n’au- 
rions à faire  valoir  que  le  prix  du  cuivre  lorsque  l’appareil  serait  hors 
d’usage.  Mais  le  thermosiphon  en  cuivre  ne  peut  guère  être  employé  que 
par  les  personnes  riches , et  les  horticulteurs  qui  préfèrent  faire  servir 
leurs  capitaux  à l’acquisition  de  plantes , ont  constamment  reculé  devant 
les  dépenses  d’un  appareil  de  ce  genre.  Quelques  uns  seulement  que 
les  plantes  avaient  dotés  d’une  véritable  fortune , n’ont  pas  hésité  de 
chauffer  leurs  serres  par  des  tuyaux  en  cuivre.  Ce  genre  d’appareil  était 
employé  surtout  pour  les  serres  chaudes. 
Le  thermosiphon  en  zinc  est  celui  où  les  tuyaux  de  conduite  pour  l’eau 
chaude  sont  en  ce  métal  , tandis  que  la  chaudière  est  ou  en  cuivre  ou  eu 
fer  de  fonde.  Généralement  l’horticulture  marchande , l’horticulture 
bourgeoise  font  usage  de  cet  appareil  dont  les  tuyaux,  quand  le  zinc 
est  de  bonne  qualité  et  que  les  tuyaux  sont  bien  entretenus  et  surveillés  , 
durent  communément  de  sept  à dix  années.  La  seule  raison  qui  le  fait 
employer,  est  l’économie  de  son  achat  , car  les  frais  d’entretien  sont  plus 
considérables  que  pour  le  thermosiphon  en  cuivre.  En  Belgique  où  le 
zinc  est  parfaitement  manufacturé  et  où  les  établissements  d’Angleur, 
