372 
CONSTRUCTIONS  HORTICOLES. 
de  la  Vieille  Montagne  et  de  St.  Léonard  (Liège)  le  fournissent  aussi  pur 
et  aussi  également  laminé  que  possible , cette  sorte  de  thermosiphon 
abonde.  Nous  saississons  même  avec  plaisir  cette  occasion  pour  dire  que 
les  appareils  en  zinc  de  M.  Pelgrims-Hertogs,  d’Anvers,  sont  ceux  qui  à 
nos  yeux  et  d’après  le  témoignage  éclairé  de  nos  grands  amateurs , réunis- 
sent le  plus  d’avantages.  Dans  notre  pays  le  rapport  du  prix  d’achat  d’un 
thermosiphon  en  zinc  à celui  d’un  thermosiphon  en  cuivre  est  d’environ 
un  tiers. 
Le  thermosiphon  en  fer  n’exige  pas  de  chaudière  , parce  que  les  tuyaux 
en  fonte  communiquent  avec  un  tuyau  en  fer  de  fonte  aussi , ordinaire- 
ment plus  gros  et  courbé  en  fer  à cheval , lequel  plonge  dans  le  foyer. 
Le  thermosiphon  en  fer  dure  longtemps , chauffe  bien  , mais  il  exige  une 
foule  de  précautions  dans  son  établissement.  Les  tuyaux  en  cuivre  ou  en 
zinc  sont  ordinairement  soutenus  par  des  étriers  qui  permettent  facile- 
ment la  dilatation  que  provoque  la  chaleur;  s’ils  s’appuient  sur  une 
rampe  solide,  ce  mouvement  de  va  et  vient  que  produisent  la  chaleur  et  le 
refroidissement  est  toujours  facile  sans  que  l’appareil  en  souffre.  Pour 
les  tuyaux  en  fer,  les  étriers  doivent  être  très  bien  construits  et  sensible- 
ment mobiles  ; ou  bien  les  cylindres,  ou  les  doubles  cônes  sur  lesquels 
roulent  les  tuyaux  appuyés  doivent  aussi  opposer  très  peu  de  résistance. 
Le  grand  inconvénient  des  thermosiphons  en  fer  est  l’emmanchement 
des  tuyaux.  11  se  fait  ou  par  boulons  ou  par  manchons.  Le  boulon  permet 
souvent  la  fuite  de  l’eau  et  de  plus , cette  construction  est  chère  : cette 
dernière  considération  surtout  fait  reculer  bien  des  horticulteurs.  L’em- 
manchement par  manchon  est  souvent  fautif  à cause  de  la  mauvaise 
qualité  du  mastic  à fer  que  l’on  emploie  et  encore  plus  parce  que  dans 
les  moments  de  forte  chaleur,  l’inégalité  de  la  dilatation  des  parties 
emmanchées  l’une  dans  l’autre  et  du  mastic  intercalé  force  le  manchon 
extérieur  de  crever.  La  crevasse  se  fait  en  long  et  l’eau  coule.  Alors 
il  faut  recourir  ou  aux  tuyaux  de  rechange , opération  coûteuse  et  fatale  , 
si  elle  doit  se  faire  l’hiver,  en  ce  quelle  arrête  le  chauffage  de  tout 
l’appareil  ; ou  aux  tuyaux  d’ajoute  lesquels  exigent  aussi  qu’on  scie  les 
manchons  et  qu’on  arrête  ainsi  l’usage  de  l’appareil  complet.  En  outre  , 
si  le  fer  parait  aux  yeux  de  quelques  personnes  un  métal  à bon  marché,  il 
n’en  est  pas  moins  très  vrai  qu’un  thermosiphon  en  fer  est  encore  une 
dépense  très  forte.  Nous  pouvons  établir  ici  que  les  thermosiphons 
pourvus  de  tuyaux  en  fer  de  12  centimètres  de  diamètre  coûtent  à Liège 
où  le  fer  se  fond  sur  place,  et  placement  compris,  environ  8 fr.  30  cen- 
times le  mètre.  Ainsi  une  serre  chaude  de  20  mètres  de  longueur 
sur  5 de  largeur  et  8 de  hauteur,  exige  six  tuyaux  de  12  centimètres 
de  diamètre  dont  quatre  en  avant  sous  la  tablette  et  deux  en  arrière  ; le 
prix  du  thermosiphon  pour  une  telle  serre  est  de  1000  francs.  Ce  prix 
