374 
CONSTRUCTIONS  HORTICOLES. 
L’essentiel  consiste  en  ceci  : 
Qu’on  s’imagine  une  chaudière  cylindrique  assez  élevée , formant  une 
enveloppe  d’eau  qui  se  chauffe  par  les  moyens  connus.  De  cette  chau- 
dière s’élèvent  des  tuyaux  en  cuivre  d’un  pouce  et  demi  de  diamètre  qui 
montant  sur  un  petit  espace  au  niveau  de  la  serre  à chauffer,  déversent 
leur  eau  chaude  dans  des  réservoirs  longitudinaux  lesquels  parcourent 
toute  la  longueur  de  la  serre  et  reviennent  sur  eux-mêmes , soit  l’un 
contre  l’autre,  soit  à distance,  et  qui  déversent  à leur  tour  l’eau  refroidie 
dans  un  tuyau  de  retour  lequel  ramène  l’eau  au  Las  de  la  chaudière. 
Voilà  tout  le  système.  Les  modifications  sont  innombrables , mais  ceci 
conçu , il  sera  facile  à chacun  d’approprier  cette  construction  à son  but. 
Les  réservoirs  forment  ici  la  partie  essentielle.  Remarquons  d’abord 
que  la  matière  qui  les  constitue  est  une  condition  secondaire  pour  l’effet, 
mais  importante  pour  le  coût. 
On  en  a fait  en  Angleterre  où  ce  système  s’est  très  vite  répandu,  en  fer, 
en  cuivre,  en  zinc,  en  terre  cuite,  en  briques  couvertes  de  ciment 
romain  ou  de  chaux  hydraulique  et  même  en  bois.  Chez  M.  Jacob-Makoy 
nous  avons  vu  employer  des  bacs  en  tôle  de  fer,  peints  au  minium  , 
d’autres  bacs  en  briques  revêtues  de  chaux  hydraulique  et  couverts 
par  des  lames  de  zinc  et  ces  deux  moyens  donnaient  une  chaleur  et 
une  humidité  très  convenables. 
Nous  ne  parlerons  guère  des  bacs  en  cuivre,  car  nous  ne  supposons 
pas  que  beaucoup  de  personnes  seraient  tentées  de  les  faire  faire  en  ce 
métal. 
Les  réservoirs  en  tôles  de  fer  clouées  avec  exactitude  sont  certaine- 
ment très  convenables  , mais  la  question  d’économie  n’est  pas  entrée  dans 
ce  cas  en  ligne  de  compte , car  l’hydrotherme  avec  des  réservoirs  de  ce 
genre  coûte  aussi  cher  que  le  thermosiphon  à tuyaux  de  fonte.  Les  ré- 
servoirs avaient  aux  environs  de  25  centimètres  de  largeur  et  l’expérience 
faite,  M.  Jacob-Makoy  dut  les  partager  en  deux  cavités  par  un  plan 
vertical  en  fer,  desquelles  cavités  l’une  recevait  l’eau  chaude,  la  con- 
duisait au  bout  du  réservoir  où  la  cloison  n’existait  pas  , tandis  que 
l’autre  ramenait  l’eau  refroidie  vers  le  tuyau  de  retour. 
Les  premières  tentatives  de  M.  Lawrence  pour  construire  les  réservoirs 
fut  d’employer  la  terre  cuite  , mais  il  dut  y renoncer  parce  que  son 
potier  ne  put  pas  en  faire  de  plus  longs  que  de  15  à 16  pouces.  En  Bel- 
gique, ceci  ne  peut  faire  obstacle,’  nous  avons  fait  fabriquer  des  ré- 
servoirs de  trois  pieds  et  demi  de  longueur  sur  un  pied  de  largeur 
et  6 pouces  de  profondeur  et  des  réservoirs  semblables  peuvent  se  lier 
les  uns  aux  autres  par  des  tuyaux  de  zinc , mais  quoique  la  terre  cuite 
paraisse  une  substance  à bon  marché  , cependant  ces  réservoirs  sont 
encore  trop  chers  relativement  à ceux  en  briques  dont  on  se  trouve  le 
