BADIGEONNAGE  DES  VITRES  DES  SERRES. 
377 
Soit  une  serre  1 , 2,  S,  4,  figure  2 ; soit  la  chaudière  placée  extérieure- 
ment ou  intérieurement  9.  Pour  nous  faire  mieux  comprendre  nous  avons 
dessiné  la  chaudière  vue  de  côté.  À est  cette  chaudière  faisant  monter  l’eau 
chaude  en  B dans  un  tuyau  de  cuivre  dégorgeant  son  eau  en  C dans  le 
réservoir  D lequel  retourne  en  E et  F pour  venir  en  G donner  son  eau 
refroidie  au  tuyau  G H lequel  tuyau  amène  l’eau  dans  la  chaudière. 
De  même  que  nous  ne  figurons  ici  que  deux  réservoirs , un  d’allée  et 
un  de  retour,  de  même  on  peut  en  disposer  quatre,  huit,  dix  etc.  Dans 
la  figure  1 on  retrouve  la  coupe  d’une  serre  ; on  voit  les  deux  réservoirs 
A et  B se  diriger  l’un  sous  la  tablette , celui  à eau  chaude  et  l’autre  sous 
l’amphithéâtre.  De  même,  comme  le  fait  M.  Lawrence,  on  peut  augmenter 
la  chaleur  en  faisant  passer  un  autre  réservoir  sous  les  dalles  des  deux 
chemins  D et  E.  On  peut  les  conduire  partout  ailleurs  , à volonté. 
En  C figure  2 se  trouve  indiqué  le  tuyau  de  zinc  qui  plonge  dans  l’eau 
chaude  pour  parcourir  tout  le  haut  de  la  serre  dans  telle  partie  que  l’on  veut. 
Sur  ces  réservoirs  qui  parcourent  les  dessous  des  tablettes  et  des 
gradins  on  peut  placer  des  couvertures  en  zinc, en  briques,  en  carreaux, 
en  bois  peint  et  empêcher  par  là  un  excédent  d’évaporation. 
En  5 , 6 , 7 , 8 de  la  figure  2 se  trouve  indiqué  un  réservoir  très  large , 
comme  on  en  emploie  dans  les  bâches  aux  ananas  , aux  melons,  dans  les 
serres  à fruits  etc.  On  voit  le  tuyau  à eau  chande  I arriver  de  la  chau- 
dière et  plonger  en  K dans  le  réservoir.  EnL  se  trouve  une  cloison  néces- 
saire pour  assurer  la  solidité  aux  parois.  En  M est  le  retour  de  l’eau  ; 
en  0 P se  trouve  une  simple  séparation  dans  le  grand  réservoir  K L M B S 
qui  fait  de  ce  réservoir  deux  canaux  distincts  ; une  nouvelle  cloison  se 
trouve  en  Q , tandis  qu’en  S l’eau  se  retire  dans  le  tuyau  pour  descendre 
au  bas  de  la  chaudière. 
Comme  nous  l’avons  dit,  ce  système  est  susceptible  d’une  foule  de 
modifications.  Nous  ne  pouvons  pas  les  faire  connaître  toutes  dans  ce 
premier  article  et  il  est  très  probable  que  les  progrès  de  l’horticulture 
en  Belgique  nous  forceront  plusieurs  fois  de  revenir  sur  ce  sujet. 
Mn. 
SUR  LE  BADIGEONNAGE  DES  VITRES  DES  SERRES, 
PAR  M.  DE  CANNART  d’uaBIALE  , 
Président  de  la  société  d’ Horticulture  de  Malines  etc. 
Le  badigeonnage  à la  craie,  qu’il  se  fasse  à l’extérieur  ou  à l’intérieur, 
offre  toujours  de  grands  inconvénients.  D’abord,  il  intercepte  trop  la 
lumière,  agent  si  nécessaire  à la  végétation;  ensuite,  s’il  est  fait  à 
T.  I. 
48 
