44 
PRINCIPES D'HORTICULTURE. 
proportionnelle pour les diamètres. L'appareil que Kewley applique à 
son thermomètre et qui lui donne la force nécessaire pour ouvrir les 
châssis ou fenêtres d'une serre ou d'un autre bâtiment, se compose d'un 
cylindre de métal [h] généralement en tôle de cuivre , comme étant au 
plus bas prix , de 7 à 14 pouces en diamètre et de 9 pouces à 2 pieds de 
longueur, pourvu d'un piston parfaitement ajusté (i). Le cylindre est 
placé soit en dedans, soit en dehors de la serre ou d'une chambre dans 
quelque situation convenable ; une cuve ou un tonneau de dimension 
ordinaire, remplie d'eau, est placée en outre dans une position élevée au 
niveau de l'extrémité de la cheminée. Plus bas se trouve le cylindre, 
plus bas aussi peut se trouver le réservoir d'eau au-dessus du niveau du 
plancher de la serre. Si, comme la chose se présente souvent, un tuyau 
rempli d'eau descend dans la serre d'un réservoir distant et à quelque 
élévation il ne faut plus qu'y attacher un embranchement en tuyau, 
il est nécessaire que ce tuyau passe directement vers le point où 
le thermomètre est placé et à une distance convenable sous lui, mais pas 
plus haut que le fond du cylindre. Là, il joint à un robinet tripartite (A) 
d'où naissent deux autres tuyaux; l'un (/) allant au cylindre et 
l'autre (m) se dirigeant vers un écoulement à perte. La tige du robinet 
tourne seulement sur l'étendue environ d'un cinquième de cercle et 
quand elle tourne à droite , elle ouvre une communication entre le 
tuyau supplémentaire (n) et le cylindre (/«), quand la pression de l'eau 
dans le réservoir ou le tonneau qui occupe le faîte de la maison ou 
une citerne éloignée, élève le piston, et par une communication de cordes 
et de poulies attachées aux châssis (o) , ceux-ci sont fermés ou ouverts 
et par nne autre chaîne [p), le tambour à vapeur où à feu d'une 
machine s'ouvre également. Quand le robinet est tourné à gauche, cette 
communication est interrompue et il s'en établit une entre le cylindre 
et le tuyau de décharge (m) , l'eau s'écoule , le piston descend et les 
châssis et les tambours à vapeur sont fermés. L'équilibre du ther- 
momètre à balancier, revenu par la température , étant réduit ou élevé 
au degré convenu, la tige du robinet n'est tournée ni à droite ni à 
gauche et toute communication est arrêtée. Le robinet est mû par 
deux fils (rr) attachés aux deux bras d'un petit levier fixé aux deux 
côtés du suspensoir du thermomètre et aux bouts de la crossette du 
robinet (ss). Pour mettre la machine en mouvement , il est seulement 
