380 
SUR LE CHAUFFAGE DES SERRES. 
profondeur, de 1™, 50 de largeur sur S de longueur, elle peut abriter 
200 plantes de petites et moyennes dimensions ; elle sera faite en bois et 
enterrée jusqu'aux châssis ; tout autour, sur une largeur de 30 à 50 cen- 
timètres, elle sera garnie de sciure de bois de sapin, le meilleur des 
préservatifs contre la gelée et l'humidité; ces châssis fermeront exacte- 
ment, et de bons paillassons, qu'on pourra dans les grandes gelées, ren- 
forcer de sciure ou d'autres préservatifs , serviront contre des froids très 
rigoureux. On ne me contestera pas qu'une couche ainsi faite, bien sèche, 
aidée de la chaleur naturelle du sol inférieur, n'ait besoin que de très 
peu de chauffage pour abriter des plantes des régions tempérées , mais , 
si petite quantité de chaleur qu'elle exige, encore faut-il le moyen de 
la lui donner et c'est ici que le chauffage au gaz trouverait encore 
une application utile, non-seulement parce que les autres moyens 
manquent, mais à cause de la minime consommation de gaz qu'exige- 
rait la production d'une aussi faible somme de chaleur. Les calculs 
auxquels j'aurai recours pour démontrer le cas suivant, serviront sur- 
abondamment pour celui-ci. 
Maintenant est-il possible , en employant le gaz d'éclairage , soit au 
prix de l'éclairagepublic, soit enle fabriquant économiquement soi-même, 
si l'on est en position de le pouvoir faire, est-il possible dis-je , de chauffer 
non plus une couche , mais une serre , une simple bâche , même froide, 
même de la plus petite dimension , sans une dépense exagérée ? 
Pour résoudre définitivement une semblable question , il faudrait des 
expériences bien faites, car une partie des éléments du calcul manqiie. Il 
ne me parait pas impossible cependant d'arriver à une solution , sinon 
exacte , au moins suffisante , et je vais la tenter : 
L'ingénieur anglais Tredgold donne des formules pour calculer le 
nombre de pieds cubes d'air à chauffer par minute, et la surface des 
tuyaux nécessaire à cet effet, pour une serre de dimensions données. 
Avant d'user de ces formules, j'ai essayé de les appliquer à des cas bien 
connus , afin de m'assurer de leur exactitude , et j'ai trouvé par mes 
propres expériences et par celles que j'ai vu faire sous mes yeux en 
divers lieux , que l'on peut chauffer tous les genres de serres , dans les 
plus grands froids , avec moins de tuyaux que n'en exige l'auteur 
anglais , voire même avec la moitié : Je puis donc me servir de ses formu- 
les avec la certitude d'aller au delà du nécessaire , mais ce n'est là que la 
moindre difficulté : je ne trouve aucune donnée théorique , applicable à 
l'appareil que je projette, d'où je puisse déduire la consommation de gaz 
nécessaire pour faire fonctionner cet appareil pendant un hiver ; on sait 
d'ailleurs combien il y a loin des calculs théoriques aux résultats pratiques 
les plus ordinaires. C'est là une difficulté que j'essaierai de tourner, mais 
au moins d'une manière telle que la preuve cherchée n'est pas infirmée. 
