NOUVEAU THERMOSIPUON. 
Fig. 1 en 2, 0. Tube en verre ou hydromètre, indiquant la hauteur 
de l'eau dans la chaudière E, pour se régler suivant les besoins. 
Fig. 1 , 2 et 3 , P. Foyer mobile en fer de fonte à placer où l'on veut. 
Fig. 2, Q. Sifflet; si l'eau baisse trop dans la chaudière E E, cela occa- 
sionne un sifflement : ce sifflement sert de signal ou de réveil à l'ouvrier, 
parce que le flotteur Q'" opère par le robinet Q" dans l'intérieur de la 
chaudière E E. 
Fig. 1 , 2 et 3, R. Réservoir en cuivre alimenté par la pompe I et 
tenant toujours la chaudière A, fournie d'eau en quantité suffisante. 
Fig. 2 , R'. Petit tuyau en cuivre , dit de trop plein , pour empêcher le 
débordement du réservoir. 
Fig. 1 et 3 , S. Robinet en cuivre, restant au col , où on enlève momen- 
tanément l'appareil pour communiquer l'eau aux tuyaux en fer V, et alors 
on ferme le robinet S' pour empêcher l'eau de monter dans le réservoir 
et empêcher l'eau du réservoir de circuler vers les tuyaux en fer, sans 
qu'il y ait nécessité. 
Fig. 3, S". Robinet communiquant avec la chaudière E pour l'écoule- 
ment de l'eau, au besoin. 
Fig. 1 , U. Robinet en cuivre pour la décharge entière de l'eau, con- 
tenue dans la chaudière À, pour la nettoyer, réparer etc. 
Fig. 2 et 3. V, V, V, V, V, V, V, V. Huit tuyaux en fer battu, donnant 
à l'intérieur et à l'extérieur dans les boëtes V en fer de fonte, par lesquelles 
elles reçoivent aux points V V V V V V V V et V" V" V" V" V" V" V" V" , 
l'air froid extérieur , aspirent l'air échauffé des serres , ])our empêcher 
l'air de se condenser en eau qui dégoûterait sur les plantes, nuirait à 
leur bien-être, obscurcirait les vitraux etc. 
Pour le cas , où il viendrait à manquer quelque chose à l'appareil en 
cuivre, on remplace cet appareil par un couvercle de fer en tôle , toujours 
prêt et peu coûteux , prévenant ainsi toute stagnation dans le travail do 
l'appareil: dans ce cas, on introduit l'eau par la pompe I dans le tuyau 
V et l'on continue à chauffer les serres au moyen de l'eau en l'absence 
de la vapeur. 
Fig. 2 et 3 , W et W, Boëtes en fer mentionnées ci-dessus. 
X. Chambre à air en cuivre au-dessus de la pompe I , travaillant avec 
un tuyau X élastique que l'on conduit à volonté par toute la serre, pour 
arroser les plantes et au besoin pour éteindre le fou ou l'incendie. 
Le robinet en cuivre X" appliqué à la chambre à air , alimentant d'un 
côté le tuyau élastique X', est pourvu en bas d'un autre robinet, d'où l'on 
soutire l'eau pour tous besoins quelconques et commodités , comme dans 
un lavoir ou cuisine. 
Y. L'échelle en centimètres, décimètres et millimètres par dixième de 
mètre. 
