— 197 — 
Voici quelle était l'économie de ce projet : 
« L'on utilisait, à Issanka, toutes les sources qui n'avaient pas 
« été captées jusqu'alors. On y supprimait les moteurs, puisque 
« l'eau arriverait à Celte par pente naturelle jusqu'à l'entrée de la 
« ville, dans un réservoir de 90 mètres cubes établi en déversoir. 
<; Là, des pompes la puisaient pour la refouler dans les deux anciens 
« bassins de Rech et du Château d'Eau, en même temps que dans 
« un nouveau bassin de 8.000 mètres cubes, à la Caraussanne, à la 
« côle 40. Les machines actionnant les pompes étaient au nombre 
« de trois, dont chacune pouvait élever 6.000 mètres cubes par 24 
« heures. »> 
L'exécution du projet fut commencée en août 1887 et terminée 
en 1890. En plus, une machine et une pompe, installées à la côte 
40, prennent Teau dans le bassin de la Caraussanne et la refoulent 
à la côte 165, dans un bassin de 1.000 mètres cubes, sur le sommet 
même de la montagne, pour le service des baraquettes. 
Les avantages de ce dernier système, constatés par une expé- 
rience de 5 ans, correspondent à deux ordres de faits qui ont leur 
importance : économie notable et rendement supérieur. En effet, 
la situation en pleine ville des moteurs à vapeur a forcément en- 
traîné des économies sur les réparations avec plus de rapidité dans 
leur exécution, une surveillance plus efficace et un prix bien moins 
élevé de l'unité de charbon. D'autre part, les machines, plus puis- 
santes, élèvent 18.000 mètres cubes au lieu de 3.000, maximum 
des machines d'Issanka, et encore maximum qui donnait un très 
mauvais rendement eu égard à la dépense de combustible. On dé- 
pensait à Issanka 45 000 francs de charbon pour envoyer 3.000 
mètres cubes d'eau par 24 heures. Aujourd'hui la dépense est à peu 
près la même pour 9.000 mètres cubes en moyenne, distribués dans 
toutes les parties de la ville et du réseau des baraquettes. Il y a 
mieux. Si pour une raison quelconque, les machines venaient à se 
déranger, on aurait toujours de l'eau aux portes de la ville pour 
assurer l'alimentation. 
Après avoir apprécié l'ensemble de ces travaux d'adduction, étu- 
dions-en maintenant les détails. 
Pour aboutir à Cette, la canalisation est tantôt en aqueduc, tantôt 
en conduite forcée. Les aqueducs sont en maçonnerie de moëllon 
et mortier de ciment ; les tuyaux, de diamètre 92, en béton de 
ciment. 
