— 57 — 
réserve, la crainte de l'au-delà est pour nous le commencement 
de la sagesse. 
Ici, l'alimentation en électricité est assurée pour la totalité de 
l'usine, par trois groupes électrogènes comprenant chacun une 
machine Corliss-Weyler de 300 chevaux marchant à 160 tours à 
la minute et à condensation. Chaque mîichine actionne une des 
trois dynamo génératrices de 250 kilovv^atts donnant un courant 
continu de 500 volts. 
Le tableau de distribution sur lequel viennent prendre nais- 
sance toutes les branches d'énergie électrique de l'usine, la force 
motrice des trains, des monte-charge, des ponts roulants, des 
treuils, des chargements et déchargements des bennes de Té- 
clairage, etc., est desservi par un régulateur automatique de 
champ. 
Comme aux machines soufflantes, deux condenseurs à surface 
reçoivent la vapeur des machines. L'eau nécessaire à ces con- 
denseurs est fournie par une pompe centrifuge puisant directe- 
ment dans l'étang de Thau, à environ 50 mètres du rivage. Leur 
pompe à air eavoie l'eau douce condensée dans un bassin en 
ciment armé, d'une contenance de 150 mètres cubes, cela donne 
ainsi une réserve d'eau distillée pour l'alimentation des chau- 
dières. 
FONDATION DES DIFFÉRENTES INSTALLATIONS 
Bien que reposant sur du sable, ce qui est en général, une 
garantie pour l'établissement des fondations, celles des diffé- 
rentes installations devant supporter un certain poids ont été 
établies avec la plus grande prudence. 
C'est ainsi que les fondations des cheminées, celles du Haut 
Fourneau, chargées à 1 kilogr. par centimètre carré, et celle 
des appareils Cooper qui occasionne au terrain un travail de 
1 k. 750 par centimètre carré, ont été construites sur pilotis, 
avec un chaînage des pieux entre eux et l'armement en fer des 
bétons de l'infrastructure. 
Pour les appareils Cooper, le poids total se décompose comme 
suit : appareils Cooper, quatre à 1000 tonnes chacun in 4000 
tonnes ; massif des fondations 2000 tonnes. Ce qui forme, au 
total, le poids respectable de 6000 tonnes. 
