— 167 — 
auch möglichst vor Lavinen, Felsstürzen, Hochfluthen und deren 
Zerstörungen geschützt seien. 
Das wildzerrissene Rinnsal der Reuss hat eine resultirende 
durchschnittliche Neigung von 10% ? "lan benützte eine natür- 
liche Gabelung, deren eine rasch abwendende Seite durch die 
Felsconfiguration beschützt wird, um die Wasserströmung auf- 
zufangen und durch stückweise zwischen die Felsblöcke des 
Strombettes gemauerte Abdämmungen zu dem gleich darunter 
thalab gelegenen Sammel- und Läuter -Reservoir zu führen. 
Letzteres ist eingewölbt, mit den nöthigen Schieberschleussen zu 
Füllung, Ueberfallablass und Bodenreinigung versehen, und ist 
durch senkrechte Wandungen, die alternirend vom Boden oder 
von der Decke abstehen, in Kammern getheilt, welche das ein- 
tretende Wasser in gebrochenem, um jene Wände auf- und ab- 
steigenden Strom durchlaufen muss, um auf diesem Wege schwe- 
bend mitgeführte feste Körper zu deponiren. 
Von diesem Reservoir tritt das Wasser in die Leitung, 
welche aus eisernen Röhren besteht, mit Flanschen, die mit 
Bolzen genietet und mit Kautschuk gedichtet sind. Die Leitung 
bis zum Einfallrohr der Turbinen ist 796™ lang, hat eine Gefäll- 
höhe von 93"\ welche effectiv an Nutzwirkung 85™ darstellen. 
Auf der Südseite rief die Ungunst der Sachlage vielfache 
lange Studien hervor und machte die Wahl und Entscheidung 
schwer und schwankend. Da man vom Tessin durchaus keine 
Fallhöhe einbringen konnte, musste man zu den höheren kleinen 
Wasseradern greifen und bis weit über 2 Kilom. hinaufgehen. 
Durch bedeckte Leitungen, theils gemauert, theils gestauchte 
Holzfluther, führte man Wasser bis zu der Oertlichkeit, die man 
zur Anlage eines im Wesen dem vorerwähnten ähnlichen Sam- 
mel- und Läuter-Reservoirs geeignet fand, von wo wieder die 
Röhrentour ausging bis zum Turbinenhaus, und wegen localer 
Umstände mit Compensations-MulFen versehen ward. Die Länge 
ist hier 1810™, das Gefäll 181™, welche auf effectiv reducirt 
165™ ergeben, und in directer Anwendung auf Rotationsmotoren 
von mehr als 200 Pferdekraft in dieser Art vielleicht einzig 
dastehen. 
Trotz allen Vorkehrungen ist aller Zweifel über anhaltende 
Sicherung reichlichen Kraftwassers nicht ganz beseitigt, da die 
