der Gasfabrik gebracht wurde. Diese aus der Gasfabrikation ausgeschiedene 
Reinigungsmasse besitzt einen intensiven Leuchtgasgeruch, der in dem 
vorliegenden Falle durch die durchlässige Senkgrube in den Brunnen 
gedrungen ist. Ein Beweis, dass der angeführte Schluss richtig war, 
lieferte das allmäligo Verschwinden des Geruches, nachdem die Senkgrube 
geleert wurde, trotzdem die Gasfabrik in ihrem Betriebe nicht die geringste 
Aenderung vornahm. 
Das verhältnissmässig beste Wasser liefert die Wasserleitung der 
Nordbahn, w^clche den Bahnhof, die Zuckerfabrik und die Kaserne mit 
Trinkwasser versorgt. Diese Wasserleitung wurde im Jahre 1858 von 
der Nordbahn (durch E. von Böhler) hergestellt, da sich schon damals 
der Mangel an verwendbaren Trinkwasser fühlbar machte. Da die 
Leitung immer mehr und mehr in Anspruch genommen wurde, sah sich 
die Bahn veranlasst im Jahre 1875 eine neue Quelle miteinzubezieheu. 
Die Länge der Leitung ist 2*68 Kilometer, das Gefälle beträgt nur 
1*5 17 Meter. Dieses geringe Gefälle bedingt, dass die Leitung stellen- 
weise nicht tief genug in die Erde gelegt werden konnte, was anderseits 
den XJebelstand zur Folge hat, dass die Temperaturschwankungen des 
Wassers zu gross sind. Nach meinen Beobachtungen im Jahre 1875 und 
1878 zeigt das Wasser im Sommer oft eine Temperatur von 16 6" C , 
während es im Winter bis auf 5^ C. herabsinkt. Nach den neuern 
hygienischen Anforderungen soll die Temperatur nur zwischen 7 — 11^ C. 
schwanken (Wolfhügel.) Diese Wasserleitung gibt uns einen Anhalts- 
punkt wie Prerau mit gutem Wasser zu versorgen wäre. Ist die 
Zusammensetzung des Wassers auch nicht ganz den Anforderungen der 
Wiener Commission entsprechend, so ist die Differenz doch nirgends bedeutend. 
Die grössere Menge von Glühverlust rülirt wohl meist von den . 
Heizrohren her, welche schon allzulauge (die meisten seit 1858) im 
Gebrauche stehen. Daher bekam auch das Wasser in der letzten Zeit 
einen ziemlich deutlichen dumpfigen Geschmack. Die Zersetzung der 
Holzröhren wurden noch dadurch vergrössort, dass ein Theil der Leitung 
durch sumpfiges Terrain zieht und so der Auslaugung auch von Aussen 
ausgesetzt ist. Diese Thatsache berücksichtigend hat die Nordhahn in 
diesem Jahre den Theil der Leitung, welcher in sumpfigem Torrain 
liegt, ausgewechselt und die hölzernen Röhren durch eiserne ersetzt, 
wodurch das Wasser wesentlich gebessert wurde. Ein Vorzug dieser 
Wasserleitung besteht aber in der Constanz ihrer Zusammensetzung. 
Das Wasser dieser Leitung wurde von mir in den Jahren 1871), 1875, 
1878 und 1880 untersucht, die Resultate linden sich in der Tabelle 4 
zusammengestellt. 
