116 
der Grösse der atmosphär. Niederschläge, sowie die gleichzeitige Be- 
stimmung der Temperatur des Wassers und der Luft zur Durchführung 
gelangeu ; ferner wären noch eine Keihe von genauen geodätischen 
Messungen vorzunehmen und endlich müsste auch die wasserrecht- 
liche Frage eine eingehende, sachkundige Würdigung erfahren. 
In Bezug auf eine Reihe von rein technischen Fragen verdanken 
wir dem Herrn Bauadjuucten Franz einige sehr iuterossautc Daten, die 
wir hier folgen lassen: 
Die Niveaudifferenz zwischen den Stationsplätzen Blausko und 
Brünn beträgt circa 12'"^ und da zwischen der Punkwaquelle und der 
Station Blansko gleichfalls eine nicht unbedeutende Niveauverschiedenhoit 
ergibt, so wären nach dieser Richtung hin die Verhältnisse für eine 
Zuleitung der Quelle ziemlich günstige. 
Die Wasserentnahme müsste am sogenannten „Puukwaausfluss" 
geschehen, der abzufassen wäre und von wo die Zuleitung in guss- 
eiserneu Röhren thalabwärts über Blansko, längs der Staatsbahutrace 
nach Brünn (etwa Obrowitz) zu geschehen hätte. Hier wäre ein kleines 
Klärungs- und Vertheilungsreservoir, eventuell Filtrirbassin anzulegen, 
da dass Wasser, zumal nach heftigen Regengüssen, trübe erscheint. 
Sieht man von den Kosten der Vorstudien, sowie des rein juri- 
dischen Theils dieses Projectes und joner für das Röhrennetz innerhalb 
des Stadtrayons — welche sich so ziemlich bei jedem aiuleren Projecte 
gleich hoch stellen dürften — ab, so würden die blossen Baukosten 
der Zuleitung vom „Punkwaausfluss" bis Obrowitz nach 
einem oberflächlichen Kalkül sich wie folgt stellen: 
Das Abfassen des Puukwaausflusses «^w. (j^ 17.000 
Die Kosten des Röhrenstranges, die Röhrenlänge 
mit Rücksicht auf die Krümmungen des Weges und 
die Umgehungen der Tunelle mit 37.930 curr. met. an- 
genommen, ergibt bei einem Röhreudurchmesser von 
200'"/rti und einer Wandstärke von 20^«;{,^ pro laufenden 
Meter 100 Kilogr. Gewicht gerechnet, ein Totalgewicht 
von 37.930 metr. Ctr., das sich mit ö. W. fl. 15 pro 
metr. Ctr. angesetzt, berechnet auf 568*950 fl. d. i. rund „ 569.000 
Die Erdaushebung für die Röhrenleitung circa 
1 Cubmtr. pro laufenden Röhreumeter sammt Anschüt- 
tung, Stampfung, Plauirung und Wiederherstellung der 
Fahrbahn angenommen ä 1 fl. rund „• 38.000 
Transport . . .~^^w:mi24.000 
