— 201 — 
Desinfectie met behulp van Ozon. 
Deze methode kan met succes bij een aanleg voor water- 
voorziening toegepast worden, waar goedkoope vóórfiltratie 
kan plaats hebben. Op Java, waar men menigmaal de beschik- 
king heeft over vrij zuiver bronwater en goedkoope electrische 
kracht, zou m. i. met succes deze methode ingevoerd kunnen 
worden. De kiemdoodende werking van ozon is grooter dan 
die van chloorkalk. Voor het ontkleuren en ontijzeren van 
water kan ozon ook gebezigd worden. Volgens Ohlmüller 
werpt het ozon zich eerst op de doode organische stof in het 
water; wanneer deze tot eene bepaalde hoogte is geoxydeerd, 
worden de bacteriën gedood. 
Het water kan door de ozon-behandeling volkomen kiem- 
vrij afgeleverd worden. Het te reinigen water mag kolloïden 
bevatten (in tegenstelling met de hieronder te bespreken 
„ultraviolet-methode"). Deze kolloïdaJe troebelingen worden 
eerst door het ozon geoxydeerd. Enkele anorganische stoffen 
in het water worden tevens geoxydeerd, de ammoniak gaat 
over in nitraat en toeneming van de vrije zuurstof heeft plaats. 
Waterstof-superoxyde wordt hierbij niet gevormd, tevens 
behoudt het water geen onaangenamen smaak. 
Het ozon werkt heftig in op de pathogene bacteriën; na 
zijn oxydeerende werking uitgeoefend te hebben, gaat het 
vrij snel weer over in gewone zuurstof en verlaat gedeeltelijk 
als zoodanig het water en verhoogt voor een ander deel het 
gehalte van de vrije zuurstof in het water. 
De firma Siemens en Halske te Berlijn heeft in 1889 de 
eerste proeven genomen met door haar geconstrueerde toe- 
stellen en in den loop der jaren zijn ozon-installaties in eenige 
steden ingevoerd. 
Deze installaties bestaan uit twee hoofddoelen, n. 1. den 
ozonisator, waar het ozon gevormd wordt, en den sterilisator, 
waar het ozon met het te steriliseeren water gemengd wordt. 
De ozonisator bestaat uit eene soort van kast van resistent 
metaal. In de kast bevinden zich eenige (vier of meer) pa- 
ren parallel geschakelde platen. Deze platen zijn vervaardigd 
van dik glas en aan de eene zijde met metaal bekleed. Zij 
zijn aangesloten aan een wisselstroomnet van 10.000 tot 15.000 
