— 202 — 
volt. De te ozoniseeren droge lucht strijkt met matige snel- 
heid over de platen in de kast en door de z. g. donkere ont- 
lading vormt zich ozon. Voordat de lucht den ozonisator 
binnentreedt, passeert zij eene drooginrichting. Hiervoor 
dient een door een refrigeratorslang van eene ijsmachine 
afgekoelde ruimte, waar de in de lucht aanwezige waterdamp 
wordt verdicht. De gedroogde lucht is hierdoor tevens af- 
gekoeld en dient voor het afkoelen der electroden. 
Twee paar platen vereischen 1 paardekracht en geven per 
uur eene hoeveelheid ozon van 25 tot 30 gr., als de snelheid 
van den luchtstroom zoodanig geregeld wordt, dat eene ozon. 
concentratie van 3 gr. per lucht bereikt wordt. Een 
luchtpomp onderhoudt den geregelden luchtstroom. 
Het gevormde ozon treedt nu, met lucht vermengd, onder 
in den sterilisatie-toren binnen. Deze heeft eene hoogte van 
5 M. bij eene doorsnede van 1 M^. Onderin is een rooster, 
waarboven de ozoniseeringsruimte zich bevindt. De binnen- 
wanden van den toren zijn gecementeerd. Het rooster is be- 
dekt met steenen ter grootte van een vuist, waardoor een 
groot oppervlak aangeboden wordt aan het te steriliseeren 
water, dat boven in den toren door eene sproei-inrichting 
als een fijne regen wordt verdeeld. Bij het naar beneden 
vloeien ontmoet dit water den opstijgenden ozon-luchtstroom 
en komt daar zeer innig mede in aanraking. Het te sterilisee- 
ren water wordt meestal door snelfilters van de er in zwevende 
stoffen bevrijd en daarna opgepompt en boven in den toren 
door de genoemde sproei-inrichting over de steenen verdeeld. 
In St. Petersburg wordt het vervuilde Newa-water met 
aluin behandeld, door snelfilters gefiltreerd en daarna direct 
naar de verschillende ozon-sterilisatoren gepompt. Het kiem- 
gehalte van het gesteriliseerde water bedraagt daar O tot 3 per 
cc; terwijl de kosten ongeveer 1 ct. per water bedragen. 
Het gedurende eeuwen toegepaste middel tot steriliseeren 
van water is het hohen. 
Na eenen kookduur van 10 minuten is ieder water vrijwel 
kiemvrij, in ieder geval zijn dan alle pathogene bacteriën ge- 
dood. Lucht, koolzuur en gassen worden hierbij tevens uit het 
water verwijderd en calcium-sulfaat en calcium-carbonaat (de 
