82 
SUR LES VARIATIONS 
deux cents fois environ plus grande que celle d'un baromètre, c'est-à- 
dire , qu'une pression d'un millimètre de mercure faisait marcher l'in- 
dex de 200 millimètres. La longueur totale du tuyau du poêle était de 
18 mètres; un couple thermo-électrique placé à l'origine, indiquait 
la température de l'air ascendant qui y était renfermé; un feu bien 
entretenu donna un courant d'air chaud de 130 degrés centigrades à 
l'orifice du petit tube et de 10 degrés à sa sortie supérieure: la tempé- 
rature de lair était ce jour-là + 1° c. Lorsque le tube latéral était dé- 
bouché, la flamme d'une bougie placée à son orifice y était rapidement 
attirée. En établissant la communication avec le sympiézomètre , la 
pression diminua de 7 à 8 millimètres, c'est-à-dire, de 0 mm ,04 de la 
colonne barométrique. On voit que la pression, dans un tuyau bien 
clos latéralement, à parois chaudes, n'ayant d'ouverture qu'à l'entrée 
et à la sortie , et dont la température moyenne de l'air intérieur était 
de 70 degrés, la pression , disons-nous, n'a diminué que de 0 mm ,04, 
tandis que sa légèreté spécifique donne 0 rnm ,45. Nqus allons voir main- 
tenant que la différence de pression a disparu aussitôt qu'on a mis la 
colonne intérieure d'air chaud en communication avec l'air extérieur. 
112. Un second petit tube de même diamètre ( 1 0 mm ) avait été soudé 
à un mètre 60 centimètres de distance verticale du premier; son ou- 
verture fut tenue bouchée pendant tout le temps que dura l'expérience 
précédente. Mais lorsque la pression intérieure du tuyau bien clos 
latéralement eut acquis de la stabilité, on déboucha le petit tube; on 
vit aussitôt l'index reculer de 0 mni ,5 environ. Ainsi cette toute petite 
ouverture rendait déjà à la pression totale le seizième de ce que 
l'ascension de l'air chaud lui avait fait perdre. Au lieu de n'ouvrir 
qu'un trou de 10 mm de diamètre, je séparai ensuite, près de ce petit 
tube, les deux bouts du tuyau du poêle, de manière à laisser un in- 
tervalle d'un centimètre : la pression fit remonter l'index de 2,5 divi- 
sions dans le sympiézomètre, qui en marquait 8 pendant la clôture 
complète du tuyau. En donnant deux centimètres d'écartement aux 
tuyaux , l'index remonta de 4 divisions, la moitié de ce qui était pro- 
duit par une fermeture entière. 
