140 
BLIKSEMGEVAAR TENGEVOLGE VAN 
afleiders daarbij een hoofdrol vervullen , verdient nauwelijks meer te 
worden vermeld. 
Wanneer dr. snellen bij zijne beweringen, dat »hetgeen gewoonlijk 
» bij de telegrafie of telefonie” voor eene goede aard verbinding ge- 
houden wordt » zeker onvoldoende is”, tevens de Rijkstelegraaf op het 
oog heeft, en bijgevolg ook de Rijkstelegraafkantoren met vereen- 
voudigde inrichting (de telephoonkantoren) , dan moet zulk eene be- 
wering aan onbekendheid met bestaande toestanden worden toegeschreven. 
Elke toestel toch , welke door de Rijkstelegraaf-administratie wordt 
in dienst gesteld , is voorzien van een bliksemafleider , terwijl , zoo 
de Directie het noodig oordeelt , de geleidingen , ter plaatse waar zij 
binnen een gebouw komen of, indien hiertegen bezwaren bestaan, zoo 
dicht mogelijk bij dit punt , met een afzonderlijken afleider en eene 
grond verbinding van beproefde deugdelijkheid worden verbonden. 
Dr. snellen spreekt van »een zoogenaamden bliksemafleider”, die bij 
telephoontoestellen wordt gebruikt, en die, zooals hij zegt, » bestaat 
»uit twee of meer nabij elkander staande spitsen of platen waarvan 
»het eene gedeelte verbonden is aan den draad, die naar den toestel 
»gaat, terwijl het andere door een afzonderlijken draad met de aarde 
» verbonden is.” Dr. snellen heeft hier blijkbaar de inrichting op het 
oog , welke men bij sommige micro-telephoontoestellen , zooals die van 
bell-blake , aantreft , doch waarop men bij den Rijkstelegraafdienst 
niet ten volle vertrouwt. Zulk eene inrichting kan niettemin , wanneer 
zij goed is gesteld, uitstekende diensten bewijzen, en behoeft alsdan 
niet tot zoogenaamden bliksemafleider gestempeld te worden. Tot meer- 
dere zekerheid echter voorziet de Rijkstelegraaf-administratie iedere 
telephoonge leiding nog van een afzonderlijken afleider. 
De verbinding van den afleider met de aardplaat geschiedt met 
behulp van een geleiddraad , welks dikte in verhouding staat tot de 
geleiding boven den grond, en die vervaardigd is van een metaal, 
dat de electriciteit gemakkelijker geleidt dan de bedoelde ijzerdraden 
boven den grond. Voorts zijn alle draden binnenshuis van dit beter 
geleidend metaal vervaardigd , en wordt de verbinding met den grond 
zoodanig aangelegd , dat de langs den bovengrondsdraad aangevoerde 
electriciteit van hooge spanning , bij ontlading door den aarddraad , 
menschelijkerwijze gesproken geene schade veroorzaken, noch aan- 
leiding tot eenig gevaar geven kan. 
Dr. snellen meent, dat elke geleiding, vóór zij binnenkomt, meteen 
buiten tegen het gebouw geplaatsten afleider behoort verbonden te worden. 
