TELEG11A.AF- OF TELEPHOONLIJNEN. 
141 
Theoretisch is dit wel het meest gewenschte , doch in de practijk 
ontmoet het veel bezwaar, terwjjl de maatregel uit overdreven angst- 
valligheid voortvloeit , en men met dezelfde mate van zekerheid den 
afleider aan de binnenzijde van den buitenmuur kan plaatsen. 
Wanneer dr. snellen zou willen beweren , dat hij met behulp van 
den door hem voorgestelden plaatbliksemafleider de gebouwen , toe- 
stellen , enz. volkomen kan beschermen zonder tevens den dienst in 
gevaar te brengen van ieder oogenblik te worden gestoord , dan ver- 
keert hij in dwaling. Immers de ervaring leert anders. 
Tot staving van den eisch om iedere geleiding buitenshuis met een 
bliksemafleider te verbinden , beroept zich dr. snellen op hetgeen 
daaromtrent op het electrisch congres te Parijs in 1882, en speciaal 
door prof. helmholtz werd in het midden gebracht. Deze geleerde 
zeide echter o. m. : » Quant aux lignes téléphoniques , on a admis au 
»congrès de 1881 que chaque instrument doit être protégé par un 
»paratonnerre placé a 1’entrée de la ligne dans la maison. II (prof. 
» helmholtz) désirerait connaitre le résultat de cette prescription.” 
In de eerste plaats merken wij op , dat uit de processen-verbaal 
van het congres van 1881 niet blijkt, dat zulk een voorschrift is ge- 
geven. Maar afgescheiden hiervan , volgt uit de aangehaalde woorden 
van prof. helmholtz nog niet, dat de bedoelde afleiders buitenshuis 
zouden moeten worden aangebracht. Dat de overige leden van het 
congres van 1882 ook deze meening waren toegedaan, mag men af- 
leiden uit de beschrijving van een bliksemafleider , die de heer ludewig 
direct op de herinnering van prof. helmholtz liet volgen , en welke 
soort van afleider bij de Rijkstelegraaf in Nederland in gebruik is , 
doch niet geschikt is buitenshuis te worden aangebracht. 
Waarom dr. snellen een roodkoperen geleiddraad precies van 
5 m.M. dikte voor de verbinding met de aardplaat aanbeveelt , is 
niet duidelijk. Deze afmeting zal toch wel dienen gekozen te worden 
in verhouding tot de doorsnede en de metaalsoort van de geleiding 
boven den grond. 
Evenmin is de door hem opgegeven afmeting der aardplaat als eene 
normale te beschouwen. De grondverbinding zal deugdelijk kunnen 
worden geheeten , wanneer zij aan de electriciteit geen grooteren over- 
gangsweerstand biedt dan een zeker aangenomen maximum. 
Zooals dr. snellen ten overvloede opmerkt, is het door hem voor- 
gestelde niets nieuws , evenmin als de aanbeveling om palen en stel- 
10 
